# data[].attributes.body
As normas mais utilizadas nos projetos hidrossanitários são as seguintes:

NBR 05626 - 1998 - Instalação Predial de Água Fria;

NBR 08160 - 1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução ;

NBR 10844 - 1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais ;

NBR 7229 – 1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

NBR 15939 – 2011 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria, Polietileno reticulado (PE-X) ;

COSIE – Código de segurança Contra Incêndio e Emergências.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Cadê a tabela com os comprimentos equivalentes que estava aqui? Essa foi a primeira pergunta que fiz quando li o novo texto da NBR 5626:2020. Pois é, pasmem! O antigo Anexo A, da versão de 1998, com o Procedimento para dimensionamento de tubulações de rede predial de distribuição sumiu! O que é uma grande perda didática para as gerações futuras.

Como se pode ver, a fusão da antiga norma exclusiva de instalação de água fria NBR 5626:1998 com a antiga norma exclusiva de instalação de água fria NBR 7198:1997 está longe de ser a única novidade trazida pelo novo texto da NBR 5626:2020, agora intitulada Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente - Projeto, execução, operação e manutenção.

No que diz respeito à análise de pressões, um fato curioso é que o novo texto exige pressão dinâmica mínima de 10 kPa (1 mca) para qualquer que seja a peça de utilização. A antiga também trazia essa exigência, mas associada a duas exceções extintas: (i) a pressão dinâmica mínima em descargas com caixa acoplada podia ser de até 5 kPa (0,5 mca); e (ii) a pressão dinâmica mínima em descargas com válvula era 15 kPa (1,5mca).

Outro aspecto muito positivo do novo texto é a utilização da unidade metro de coluna d'água (mca) junto com o quilopascal (kPa). O sistema internacional de unidades que me perdoe, mas é muito mais fácil compreender a intensidade da pressão em mca que em kPa. O feeling dos projetistas agradece.

Em se tratando de pressão estática máxima, esta continua estabelecida em 400 kPa (40 mca) e o novo texto mantem a exigência de que a pressão em qualquer conexão deve ser de 5 kPa (0,5mca). No entanto, a norma traz duas considerações práticas bastante interessantes: (i) exige que o dimensionamento/verificação das pressões seja feito considerando o menor NA do reservatório. (ii) permite ocorrência de pressões inferiores a 5 kPa (0,5mca) nas conexões próximas á tomada d'água.

Só quem já fez um projeto de instalação de água fria sabe quão difícil é garantir pressão mínima de 5kPa (0,5 mca) nas conexões próximas à saída do reservatório considerando o NAmin do mesmo (é praticamente impossível).

Essas restrições levava muitos projetistas a realizar o dimensionamento/verificação das pressões com o NA máx do reservatório (o que definitivamente não é ideal), ou com o NA méd (o que também não é nada conservador).

Dimensionar/verificar pressões nas condições de reservatório quase seco, permitindo-se pressões inferiores a 0,5 mca no entorno da saída d'água é um critério de projeto bastante seguro.

O antigo texto da NBR 5626, no item 5.3.5.2, trazia:

Em qualquer ponto da rede predial de distribuição,
a pressão da água em condições dinâmicas (com escoamento)
não deve ser inferior a 5 kPa.

No novo texto, por sua vez, o item 6.9.3 traz as seguintes considerações:

Em qualquer ponto do sistema de distribuição, a pressão dinâmica da água não pode ser inferior a 5kPa (0,5 mca), excetuados os trechos verticais de tomada d'água nas saídas de reservatórios elevados para os respectivos barriletes em sistemas indiretos, em que a pressão dinâmica mínima em cada ponto é dada pelo correspondente desnível geométrico ao nível d'água de cota mais baixa no reservatório, descontada a perda de carga até o ponto considerado.

No que diz respeito à vazão de abastecimento dos reservatórios, a antiga NBR 5626 estabelecia que o tempo de enchimento do reservatório pequeno, utilizado em residências unifamiliares, devia ser inferior a 1 hora. O novo texto aumenta esse tempo para até 3h, o que se aproxima de forma mais realista das condições de abastecimento enfrentadas no país.

Este mesmo item 5.3.3 também estabelecia um tempo de enchimento de até 6h para reservatórios grandes, o que fica mantido.

Outro aspecto interessante é a supressão do antigo item 5.3.4 que versava sobre velocidade máxima do escoamento. A antiga norma estabelecia que a velocidade máxima do escoamento, em qualquer trecho, não podia ser superior a 3m/s.

O novo texto abre mão da limitação da velocidade máxima, desassociando a ideia de causa e efeito entre a mesma e o golpe de aríete. Chega inclusive a apontar que não faz o menor sentido limitar essa velocidade em trechos que, comprovadamente, não ficam sujeitos a golpe de aríete ou provoque ruídos atentatórios ao conforto acústico da edificação:

Item 6.8.4 A limitação da velocidade do escoamento não se aplica a trechos onde compravadamente a tubulação não fique sujeita a golpes de aríete e seja dotada de meios adequados de isolação acústica ou esteja alojada em local que minimize ou impeça a transmissão de ruídos.

Apesar das várias mudanças e incorporações (notem que aqui não foi discutida a parte da norma que versa sobre água quente), a supressão do antigo Anexo A causa estranheza e pesar.

A nova norma também sugere que o cálculo da perda de carga seja feito pela fórmula universal (ou fórmula de Darcy-Neisbach) e não mais pelas equações de Fair-Whipple-Hsiao indicadas no item A.2.1 da antiga norma.

# data[].attributes.attachment_link.title
O que mudou com a nova norma de instalações hidráulicas, NBR 5626:2020?

# data[].attributes.attachment_link.description
Cadê a tabela com os comprimentos equivalentes que estava aqui? Essa foi a primeira pergunta que fiz quando li o novo texto da NBR 5626:2020. Pois é, pasmem! O antigo Anexo A, da versão de 1998, com o Procedimento para dimensionamento de tubulações de rede predial de distribuição sumiu!

# data[].attributes.body
O tratamento de água bruta  no ETA se cosntitui de  4 etapas básicas:
1. Coagulação: Adiciona-se á água sulfato de alumínio, provocando uma atração entre as particulas em suspenção, formando pequenos flocos;
2. Decantação: é a deposição no fundo do tanque dos flocos mais pesados;
3. Filtração: é a retenção dos flocos mais leves, bactérias e outras impurezas;
4. Desinfecção: adiciona-se cloro à água para eliminar bactérias, Sal de Fluor, para combater a cárie, e Cal Hidratada para corrigir a acidez, reduzindo o pH para no máximo 6.

# data[].attributes.body
Assista o vídeo e observe quais são os principais tratamentos que água bruta passa antes de ser distribuída para nossas casas.

# data[].attributes.attachment_link.title
Estação de tratamento de água  -  como funciona?

# data[].attributes.body
Acesse o link abaixo e estude o material disponibilizado , para se familiarizar com os componentes de um sistema de instalações prediais de água fria.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Transcrição

1 Instalações prediais de água fria Introdução As instalações prediais de água fria são regidas por normas da ABNT que estão em constante evolução, sendo sujeitas a alterações com objetivo de adequá-las à realidade. Elas têm como objetivo realizar a distribuição da água em quantidade suficiente aos usuários. Ao final desta aula, você será capaz de: identificar os tipos de materiais apropriados para a instalação de água fria analisando normas sobre o assunto. Instalações prediais de água fria Água fria é a água, em temperatura ambiente, para uso alimentar e de higiene das pessoas, fornecida pela rede de abastecimento local. Os sistemas de distribuição podem ser do tipo direto: da rede pública até a utilização (sem reservatório), indireto: com reservatório; misto: parte da distribuição direta e outra parte indireta (MACINTYRE, 2010). A instalação predial de água fria é regida pela NBR 5626/98 (ABNT, 1998). Figura 1 - NBR 5626/98 Fonte: ABNT (1998)

2 O sistema é composto por tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes, destinado a conduzir água fria da fonte de abastecimento aos pontos de utilização. De acordo com Macintyre (2010), a instalação predial de água fria abrange encanamentos, conexões, hidrômetro, válvulas, equipamentos, reservatórios, peças de utilização (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias etc). Figura 2 - Instalação predial de água fria Fonte: Carvalho, 2013, p.25 A instalação predial de água fria inicia-se na rede pública, passando pela caixa de registro (localizada fora da área residencial) até a entrada da residência (chamada de ramal predial) pelo hidrômetro e registro, fazendo parte de um conjunto chamado cavalete (Figura 2). Do cavalete, a água sai para uma ramificação com destino a caixa d água. No interior da caixa d água localiza-se a torneira de boia (função de manter o nível de água armazenada). Do cavalete, usualmente, há uma tubulação direta para locais como cozinha, área de serviço, torneiras de jardim, onde há a necessidade de água com maior pressão (Figura 1)

3 Figura 3 - Entrada predial de água fria Fonte: Carvalho, 2013 p.28 A NBR 5626/98 (ABNT, 1998) reporta que as instalações prediais de água fria devem atender a alguns requisitos, como: preservar a potabilidade da água; assegurar o fornecimento de água em quantidade adequada e com pressões e velocidades compatíveis com o funcionamento dos aparelhos sanitários e demais componentes; proporcionar economia de água e energia, através do dimensionamento adequado; viabilizar a manutenção econômica; evitar níveis de ruídos inadequados ao ambiente; permitir o conforto e atendendo às demais exigências dos usuários. O sistema deve ser separado fisicamente de quaisquer outras instalações que conduzam água potável (exemplo: instalações de água para reuso), visto que, os componentes da instalação não podem transmitir contaminação a água por meio de metais pesados, por exemplo (CARVALHO JR, 2013). Materiais utilizados nas tubulações de água fria A escolha adequada dos materiais e peças de utilização é a premissa básica para que o bom funcionamento das instalações seja alcançado. A NBR 5626/98 (ABNT, 1998) cita alguns materiais (Tabela 1) que podem fazer parte da instalação predial, fixando as condições mínimas exigidas bem como os critérios para os projetos de instalações prediais de água fria, atendendo, assim, às exigências relacionadas a higiene, segurança, economia e confortos dos usuários

4 Figura 1 - Materiais utilizados para tubulações nas instalações prediais de água fria Fonte: Elaborado pelo autor baseado em ABNT (1998) e Carvalho Jr (2013). Os materiais mais utilizados para instalação de água fria são o cloreto de polivinila (PVC rígido) e o cobre. Entretanto, qualquer material escolhido para a instalação, deve respeitar parâmetros fixados pelas normas brasileiras (Associação Brasileira de Normas Técnicas) (BORGES, BORGES 1992; CARVALHO Jr, 2013)

5 FIQUE ATENTO A NBR 5626/98 (ABNT, 1998), reporta que o chumbo não deve ser utilizado nas instalações prediais de água fria, sendo que, as instalações existem e que contenham o material, quando necessitem de reparos devem prever a substituição do material. O uso de soldas deve ser sem chumbo, pois o chumbo, constituinte do material da solda, pode entrar em contato com a água e ser liberado, resultando em concentração acima da permitida pelo padrão de potabilidade. Além dos materiais utilizados para confecção das tubulações, existem vários componentes empregados nos sistemas prediais de água fria, como: tubos, conexões, válvulas, hidrômetros, bombas, registros, reservatórios, dentre outros (CARVALHO JR, 2013). SAIBA MAIS Dentre os tipos de materiais para as tubulações, há ainda as diferentes peças que são utilizadas na instalação de água fria. A empresa Tigre lançou um catálogo técnico com informações sobre todas as peças necessárias para instalação predial de água fria. Interessante observar, que todas as peças disponíveis no mercado são regidas pelas normas da ABNT. Confira no link todas as informações necessárias para instalação predial de água fria < br/themes/tigre2016/downloads/catalogos-tecnicos/ct-agua-fria.pdf> A NBR 5648/77 (ABNT, 1977) reporta as orientações para a fabricação dos tubos e conexões de PVC rígido para as instalações de água fria. As pressões máximas e mínimas são abordadas na NBR 5626/98 (ABNT, 1998), onde orienta a máxima pressão estática permitida de 40 mca (400 kpa) e a mínima pressão de serviço de 0,5 mca (5 kpa). EXEMPLO Em obras pequenas, usualmente, utiliza-se um tubo de 50 mm para alimentar o banheiro (com válvula de descarga) e outra de 25 ou 32 mm para alimentar cozinha, área de serviço e banheiros com bacia de caixa acoplada. Em obras maiores, é apropriado alocar uma saída para cada banheiro, outra para a cozinha e outra para a área de serviço. Como resultado, um ambiente não interfere no bom funcionamento do outro, pois são sistemas totalmente independentes. No que se refere ao diâmetro utilizado na instalação de água fria, na entrada da água que vem da rua, pode-se usar tubos de 25 mm, por exemplo

6 Orientações básicas para projeto de água fria Para a elaboração de um projeto de instalações hidráulicas prediais é necessário a contratação de responsáveis técnicos capacitados para a atividade, pois envolve cálculos especializados que só um profissional habilitado está capacitado a fazer, havendo garantia legal de sua responsabilidade civil perante o CREA, através da emissão de uma ART Anotação de Responsabilidade Técnica. Vale a pena ressaltar que os projetos hidráulicos devem estar integrados aos projetos estruturais e se forem identificadas interferências devem ser reduzidas ao mínimo. FIQUE ATENTO A NBR 5626/98 (ABNT, 1998) reporta sobre o que compreende o projeto das instalações prediais de água fria, ou seja, inclusão de memorial descritivo e justificativo, cálculos, norma de execução, especificações dos materiais e equipamentos a serem utilizados, e a todas as plantas, esquemas hidráulicos, desenhos isométricos e outros além dos detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados. Não observar as normas pertinentes a instalação de água fria, assim como possíveis deficiências no material utilizado na fabricação da tubulação, pode comprometer a qualidade da obra e ocasionar problemas construtivos. Ressalta-se que, uma possível negligencia dos responsáveis pelos projetos e pelas construções aliado as características citadas anteriormente, também podem produzir problemas. Fechamento Agora que você já conhece quais são os materiais utilizados nas tubulações para instalações prediais de água fria, bem como todos os critérios básicos para elaborações de projetos hidráulicos, no que tange a escolha do tipo de tubulação, poderá atentar-se aos critérios de importância no planejamento e execução de projetos relacionados ao tema. Nesta aula, você teve a oportunidade de: conhecer o que é água fria e as partes constituintes da instalação do sistema predial; conhecer os diferentes materiais utilizados nas tubulações para água fria; ter a visão geral de critérios básicos para escolha da tubulação com referência às normas. Referências ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5648: Sistemas prediais de água fria Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kpa, com junta soldável Requisitos. Rio de Janeiro, NBR 5625: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro,

7 . Janeiro, NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto Procedimento. Rio de BORGES, R. Si; BORGES, W. L. Instalações prediais hidráulico-sanitárias e de gás. 4ª. Ed.Pini, CARVALHO JR; R. Instalações Hidráulicas e o projeto de arquitetura. 7ªEd. São Paulo: Edgard Blucher, MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. 4a Ed. LTC, TIGRE. Orientações para instalações de Água Fria. Disponível em: < /downloads/catalogos-tecnicos/ct-agua-fria.pdf>. Acessado em 12/12/

# data[].attributes.attachment_link.title
Instalações prediais de água fria - PDF Free Download

# data[].attributes.attachment_link.description
1 Instalações prediais de água fria Introdução As instalações prediais de água fria são regidas por normas da ABNT que estão em constante evolução, sendo sujeitas a alterações com objetivo de adequá-las à realidade. Elas têm como objetivo realizar a distribuição da água em quantidade suficiente aos usuários.

# data[].attributes.headline
Tipos de Sistemas de distribuição de água fria.

# data[].attributes.subject
Tipos de Sistemas de distribuição de água fria.

# data[].attributes.body
A instalação predial de água fria é o conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositívos existentes a partir do ramal predial, destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água do prédio, em quantidade suficiente, mantendo a qualidade da água fornecido pelo sistema de abastecimento.
Assim há duas características que classificam, ou, definem o o modo como se dará a distribuição de água fria. Essas características são:

Pressão na rede: A rede terá pressão suficiente se apresentar no mínimo 10 m.c.a. ;

Confiabilidade da rede: A rede será considerada confiável se não houver interrupção no abastecimento.

# data[].attributes.body
Também chamado de sistema ascendente, é utilizado quando a rede apresenta pressão suficiente e confiabilidade. Não possui reservatório na edificação.

# data[].attributes.headline
Sistema indireto de distribuição, sem bombeamento.

# data[].attributes.subject
Sistema indireto de distribuição, sem bombeamento.

# data[].attributes.body
Também chamado de sistema descendente, é utilizado quando a rede apresenta pressão suficiente, mas não tem confiabilidade. Possui reservatório superior na edificação.

# data[].attributes.headline
Sistema indireto de distribuição, com bombeamento.

# data[].attributes.subject
Sistema indireto de distribuição, com bombeamento.

# data[].attributes.body
Também chamado de sistema descendente com bombeamento, é utilizado quando a rede não apresenta pressão suficiente, nem tem confiabilidade. Possui reservatório inferior e superior e sistema de bombeamento.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sistema indireto de abastecimento (bombeamento)

# data[].attributes.headline
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

# data[].attributes.subject
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

# data[].attributes.body
Visite o site da ABNT e pesquise as normas já listadas anteriormente.