# data[].attributes.body
Pag.37
I livellostati magnetici a galleggiante sono interruttori di livello a galleggiante idonei per il controllo del livello del liquido in serbatoi, vasche, caldaie ed il comando di pompe, valvole, sistemi di allarme.
La misura diretta viene effettuata connettendo un galleggiante con un trasduttore di spostamento o con un trasduttore di forza.

# data[].attributes.headline
Principali trasduttori di livello industriali

# data[].attributes.subject
Principali trasduttori di livello industriali

# data[].attributes.body
Pag. 36-37
Per eseguire la misura del livello si impiegano sensori basati su principi di misura diversi. Il principio di misura deve tenere conto anche dei possibili materiali di riempimento dei serbatoi o delle vasche. Questi materiali possono essere sostanze liquide o pastose, polverose o granulari, con schiuma, ecc.
Nella figura sono rappresentati i seguenti trasduttori:
- radar
- capacitivo con sonda ricoperta di materiale isolante (in genere teflon)
- capacitivo per la misura di livello di liquidi con caratteristiche elettriche
conduttrici.

Il sensore di livello con principio di funzionamento radar misura il tempo che impiega un impulso a microonde a percorrere nei due sensi la distanza tra il sensore e la superficie liquida sottostante. Uno speciale procedimento di elaborazione assicura una misura affidabile e precisa. Il sensore è alloggiato all’interno di un involucro realizzato in resina, acciaio speciale e/o alluminio che garantisce una protezione IP66/67.

Gli indicatori di livello capacitivi sono adatti per misure di liquidi anche ad elevate pressioni, temperature di solidi polverulenti o granulati, che presentano rispetto il vuoto e tipicamente l’aria, una elevata e costante permettività relativa.

Questi trasmettitori di livello capacitivi permettono un’indicazione continua e di stati di livello. Sono adatti per liquidi conduttivi e non ed offrono una buona precisione e una buona stabilità all’aggressione meccanica e chimica.

Gli interruttori di livello conduttivi basano il loro funzionamento sulla conduttività del materiale, che entrando a contatto con le aste metalliche, provoca la commutazione di un relè segnalando quindi la presenza del materiale stesso.
E' possibile impiegarli anche per segnalazione di allarme di troppo pieno, di troppo vuoto o contro marcia a secco.

Le aste possono essere fornite della lunghezza desiderata.

# data[].attributes.body
Gli interruttori di livello provocano  la commutazione di un relè segnalando quindi la presenza del materiale stesso.
Utilizzati per mantenere entro quote prefissate il livello di prodotti liquidi o solidi, conduttori, e al tempo stesso proteggere le pompe da continui e frequenti interventi vengono impiegati per segnalazione di allarme di troppo pieno, di troppo vuoto o contro marcia a secco.

# data[].attributes.body
Quando il livello del liquido all’interno del serbatoio o del pozzo bagna le tre sonde immerse, viene eseguita l’attivazione del relé che viene disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda più bassa.
E' possibile impiegarli anche per segnalazione di allarme di troppo pieno, di troppo vuoto o contro marcia a secco.
Le aste possono essere fornite della lunghezza desiderata.

Utilizzati per mantenere entro quote prefissate il livello di prodotti liquidi o solidi, conduttori, e al tempo stesso proteggere le pompe.
Gli elettrodi vengono montati in verticale; la loro lunghezza deve correre dal punto desiderato fino in superficie, dove verrà stabilito il collegamento elettrico con il dispositivo.

# data[].attributes.body
Supponiamo la situazione iniziale al massimo livello: tutti e tre gli elettrodi sono coperti dal liquido ed entrambi i transistors, avendo le basi cortocircuitate a massa, non conducono, pertanto i contatti del relè sono nella situazione mostrata in figura e il motore funziona  pompando fuori acqua.
Quando l'elettrodo di massima  rimane scoperto, TR1 è polarizzato da R1 e conduce, ma TR2, continuando ad essere interdetto, non permette che il relè sia eccitato.
Quando il livello sarà sceso sotto il minimo, allora l'elettrodo di minima resterà scoperto, la base di TR2 verrà polarizzata da R2 e TR2 condurrà, provocando la commutazione del relè.
Tale situazione comporta che i contatti "A" del relè interrompono il funzionamento del motore e i contatti "B" cortocircuitano TR2 e mantengono il relè eccitato anche quando il liquido, risalendo, ricoprirà l'elettrodo del livello di minima.
Quando infine il liquido raggiungerà l'elettrodo di massimo livello, TR1 cesserà di condurre, provocando il rilascio del relè e la nuova entrata in funzione del motore; il ciclo si ripete sempre.

# data[].attributes.body
La seconda situazione è quella di riempimento, con livello preordinato, di un serbatoio.
Il funzionamento è lo stesso, ma,a causa della disposizione diversa dei contatti nei confronti del motore,  quest'ultimo ha un funzionamento opposto, cioè a livello massimo cessa di funzionare e riprende sotto il livello minimo, fino al livello massimo; il ciclo si ripete sempre.
Gli elettrodi sono di acciaio inox e disposti ai livelli desiderati, se i collegamenti fra elettrodi e congegno sono lunghi è bene realizzarli in cavetto schermato, collegando la calza solo dal lato che va alla massa del meccanismo; per l'alimentazione è possibile con un piccolo trasformatore da 12 V, 0,5 A.

# data[].attributes.body
Si definisce Radar un sistema elettronico capace di localizzare oggetti non visibili a occhio nudo e determinarne distanza, velocità, forma e dimensioni, sfruttando le proprietà di propagazione delle onde radio.
I Trasmettitori di Livello Radar vengono impiegati per misure di liquidi in genere, di solidi in polveri o in pezzature, di impasti di carta ecc.., su serbatoi metallici aperti o chiusi con finestre di misura trasparenti oppure su contenitori in plastica.
A seconda delle dimensioni del serbatoio vengono proposte diverse antenne che sono cosi suddivise:
- A parabola: per prodotti a bassa riflessione e su lunghe distanze
- A cono: per prodotti a buona riflessione e su piccole distanze
- A stilo: come quelle a cono, però sono installabili su bocchelli di diametro più piccolo.
L'angolo di emissione dell'antenna è inversamente proporzionale al diametro dell'antenna stessa, e perciò quella parabolica è particolarmente adatta per alti serbatoi, avendo un fascio di emissione di micro onde più concentrato e pertanto meno sensibile alle asperità laterali interne dei serbatoi.
I vantaggi di un Trasmettitore di Livello Radar sono l'idoneità su misure gravose di pressione e temperatura, la misura è indipendente dalle caratteristiche del prodotto, inoltre offrono elevata precisione e ripetibilità

# data[].attributes.headline
Esempio di un relè di livello abbastanza diffuso e relativo costo

# data[].attributes.subject
Esempio di un relè di livello abbastanza diffuso e relativo costo

# data[].attributes.body
Regolatore di livello conduttivo Omron 61FGPN8230AC, 1 ingresso, montaggio guida DIN, tensione sonda 8V ca.

Materiale scaricato dal sito http://it.rs-online.com/web/p/controllo-di-livello/3030414/

# data[].attributes.attachment_link.title
61FGPN8230AC | Regolatore di livello conduttivo Omron 61FGPN8230AC, 1 ingresso, montaggio guida DIN, tensione sonda 8V ca | Omron

# data[].attributes.attachment_link.description
Acquista Regolatore di livello conduttivo Omron 61FGPN8230AC, 1 ingresso, montaggio guida DIN, tensione sonda 8V ca 61FGPN8230AC o Controllo di livello su RS Online in 24 ore ti consegneremo il tuo ordine con il plus del grande servizio che solo RS può darti.

# data[].attributes.body
L'azienda Lovato SpA di Gorle (http://www.lovatoelectric.it).
Da oltre 90 anni, LOVATO Electric progetta e produce componenti elettrici in bassa tensione per applicazioni industriali. Nella nostra Valle Seriana, i prodotti per l'automazione della Lovato sono molto utilizzati.
Materiale scaricato dal sito http://www.lovatoelectric.it

# data[].attributes.headline
Esempio 1: manuale istruzioni Lovato per galleggiante

# data[].attributes.subject
Esempio 1: manuale istruzioni Lovato per galleggiante

# data[].attributes.body
Un esempio di manuale d'uso da cui prendere spunto per la competenza sulla quale state lavorando in laboratorio, ossia:

analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Materiale scaricato dal sito http://www.lovatoelectric.it

# data[].attributes.headline
Esempio 2: manuale istruzioni Lovato per relè livello

# data[].attributes.subject
Esempio 2: manuale istruzioni Lovato per relè livello

# data[].attributes.body
Un esempio di manuale d'uso da cui prendere spunto per la competenza sulla quale state lavorando in laboratorio, ossia:

analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Materiale scaricato dal sito http://www.lovatoelectric.it

# data[].attributes.headline
Esempio 3: manuale istruzioni Lovato per sonde livello liquidi conduttori

# data[].attributes.subject
Esempio 3: manuale istruzioni Lovato per sonde livello liquidi conduttori

# data[].attributes.body
Un esempio di manuale d'uso da cui prendere spunto per la competenza sulla quale state lavorando in laboratorio, ossia:

analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Materiale scaricato dal sito http://www.lovatoelectric.it