# data[].attributes.body
Es una instalación eléctrica ubicada en el suelo para dispersar los diferentes tipos de corrientes eléctricas, generados en una casa, oficina o edificio. Actúa como un estabilizador de corriente eléctrica, sirven como un elemento protector para los riesgos eléctricos, gracias a ellos, las posibilidades de que una persona o cualquier artefacto reciban una descarga eléctrica, es muy mínima.

Su funcionamiento ocurre a través de un tercer cable o alambre, que viene incluido en los enchufes y cables eléctricos. Dicho cableado, se le conoce como “tercer conductor”, y tiene la función de proteger los aparatos eléctricos de cualquier falla o descarga eléctrica.

Para crear ese polo a tierra de seguridad, es necesario enterrar una varilla de electrodo o cobre, y crear un camino de resistencia que permita canalizar las distintas variaciones de la corriente eléctrica.

Por eso, es común encontrarnos en qué aparatos se instala un pozo a tierra:

Antenas de televisión y radio.

Sistema de pararrayos.

Enchufes para electrodomésticos.

Aparatos eléctricos.

Sistema de gas y tuberías.

Estructuras metálicas de hogares y empresas.

# data[].attributes.body
Es el sistema eléctrico de corriente alterna, se compone de solo una onda magnética. Su existencia se da con la corrientes eléctrica en los electrodomésticos (ventiladores, los refrigeradores, microondas, lavadoras, etc.) , se activa por un cable de fase haciendo que la onda complete el circuito y se cierra con el retorno de la electricidad por un cable neutro, mientras que también se incluye un cable de tierra que funciona como un elemento de protección de alguna falla en el paso de corriente. Tienen que tener 220 voltios para que sea monofásica.

Beneficios del sistema monofásico

El diseño es sencillo.

El costo de diseño es menor

Amplia gama de usos de aplicaciones: pequeños electrodomésticos como aires acondicionados, ventiladores, calentadores, etc.

# data[].attributes.body
Es el sistema eléctrico de dos corrientes alternas que tiene dos ondas magnéticas, porque para activarse se requiere de dos cables fase y solo un cable neutro y por seguridad un cable tierra. Se utiliza sobretodo para repartir cuando existen muchas cargas monofásicas.

Aplicaciones del sistema bifásico

Esta fuente de alimentación es aplicable tanto para hogares como para negocios.

Se utiliza para suministrar mucha energía a los hogares, así como a las empresas no industriales.

Esta fuente de alimentación es suficiente para hacer funcionar los motores de hasta aproximadamente 5 caballos de fuerza (hp).

# data[].attributes.body
Es el sistema eléctrico de tres corrientes alternas en el que se distribuye tres ondas magneticas, porque aparecen tres cables de fase y solo un cable neutro y de protección su cable de tierra.

Beneficios de suministro trifásico

Los beneficios de elegir un suministro trifásico incluyen los siguientes.

Reducción de la utilización de cobre.

Disminución de los riesgos de seguridad para los empleados.

Costos de tratamiento laboral.

La eficiencia del conductor es mayor.

Instalación para ejecutar cargas de alta potencia.

Estos se utilizan en centros de datos que necesitan mucha energía y alta densidad: redes eléctricas , torres móviles, centros de datos, aviones, a bordo, sistemas no tripulados, así como otras cargas electrónicas de más de 1000 vatios.

# data[].attributes.body
(Es unos de los dispositivos de seguridad que tiene como función desactivar sus funciones cuando detecte un posible accidente para los usuarios. Por ejemplo si el cable fase o neutro sufre una abertura que deje a la vista los filamentos, y de pronto cuando ese mismo cable hace contacto con un material, que no es la corriente (también le dicen: recibe otra sensibilidad), su palanca se mueve hacia abajo, logrando que se apague el circuito.

Como todo aparato este puede llegar a desuso, por lo que para hacer su mantenimiento es recomendable una vez al mes no use su corriente eléctrica, por unos segundos, después probar su palanca dan clic al botón que lo acompaña y si la palanca se baja quiere decir que todo esta bien, sino es hora de su reemplazo.

En una instalación eléctrica los amperes que se indique en cualquier interruptor diferencial (es menor o igual a 30mA) tiene que ser mayor a lo que cuenta el interruptor termomagnetico, lo que se ve en sus indicadores es solo un aproximado para lograr su funcionalidad, ante una falla eléctrica no se puede medir con exactitud sus amperes.

# data[].attributes.body
Es unos de los dispositivo de seguridad que tiene como función proteger los conductores eléctricos de una sobre carga eléctrica, al momento de que exista un corto circuito se desactiva de forma automática sus funciones, evitando un posible quema del tomacorriente, como de los propios cables. Son muy útiles para todo tipo de red eléctrica (alta, media y baja).

En una instalación eléctrica este interruptor tiene permitido el paso de corriente con cantidad mínima de amperes (es un aproximado), los aparatos eléctricos y conductores (cables fase y neutro) también tienen su cantidad mínima de amperes, al hacer el circuito para que estén en funcionamiento los conductores a poner tienen que ser mayor al interruptor termomagnetico, los cables hacen el tránsito del circuito por lo que cuando se enciende el interruptor comienza un impulso eléctrico ; y este a su vez mayor a los aparatos eléctricos, los conductores al dar electricidad a los electrodomésticos estos siguen el circuito regresando su corriente al interruptor y tiene que ser mucho más ya que nunca se va a saber el impulso exacto de la corriente.

# data[].attributes.body
Interruptor termomagnético de curva B

Entre 1,1 y 1,4 veces la intensidad nominal, actúa por efecto térmico.

Entre 3 y 5 veces la intensidad nominal actúa por efecto magnético.

Se utiliza principalmente en zonas de edificio de viviendas con limitaciones.

Interruptor termomagnético de curva C

Actúan por efecto térmico con intensidades entre 1,13 y 1,44 veces la nominal.

Entre 5 y 10 veces la corriente nominal actúa por efecto magnético.

Para uso domiciliario sin limitaciones.

Interruptor termomagnético de curva D

Entre 1,1 y 1,4 veces la corriente nominal actúa por efecto térmico.

Entre 10 y 14 veces la corriente nominal actúa por efecto magnético.

Uso industrial

Interruptor termomagnético de curva MA

Actúa con corrientes 12 veces mayores a la nominal con efecto magnético.

Interruptor termomagnético de curva Z

Entre 1,1 y 1,4 veces la corriente nominal actúa por efecto térmico.

Entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal actúa por efecto magnético.

Protege instalaciones con componentes electrónicos.

Entre sus tipos se destaco la corriente nominal, o sea la curva característica. Esta curva determina el tiempo de respuesta del interruptor a determinada intensidad de corriente. Hay zonas donde el interruptor actúa por efecto térmico (mas lento) y otras donde actúa por efecto magnético (mas veloz).

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Cómo funciona un interruptor TERMOMAGNETICO?

# data[].attributes.body
Diferencial para corrientes pulsantes

Son los que se utilizan en la industria y están dirigidos mayormente en la utilización de cargadores de vehículos eléctricos, arrancadores y vareadores de velocidad para motores, maquinaria textil, bombas, máquinas, entre otros, ya que detectan defectos de corriente continua con bajo nivel de ondulación.

Diferencial selectivo o con retardo

Se utilizan en instalaciones grandes y cuentan con un retardo a la desconexión, instalándose aguas arriba de otros interruptores diferenciales instantáneos para asegurar la selectividad y entonces limitar el corte de servicio eléctrico únicamente a la parte de la instalación afectada por el defecto a tierra.

Diferencial estándar para corrientes alternas

Estos diferenciales son los que encontramos para uso doméstico o industrial. Son insensibles a la corriente de defecto con componente continua y el fallo en el disparo de un dispositivo diferencial en caso de corriente componente continua es el peligro para las personas y equipos que como comentábamos anteriormente, puede conllevar a un incendio o electrocuten.

Diferencial Superinmunizado

Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia que están provocadas por circuitos informáticos, circuitos con reactancias electrónicas, corrientes inducidas por descargas de origen atmosférico, entre otros. Con este tipo de diferencial superinmunizado, se evitan los saltos intempestivos.

Diferencial rearmable

Está dirigido al uso doméstico y puede ser una opción altamente recomendable en caso de que el diferencial salte con cierta frecuencia y no es debido a causas naturales como por ejemplo una tormenta eléctrica o perturbaciones en la red eléctrica. También es una muy buena opción porque no estamos en casa para poder rearmarlo de manera manual, por eso, si salta solo, se rearma solo y no deja de funcionar aparatos electrónicos como la nevera, la alarma o aquellos que necesitamos tener enchufados a la corriente eléctrica de manera continuada.

# data[].attributes.attachment_link.title
LLAVE DIFERENCIAL | ¿Cómo funciona el DISYUNTOR DIFERENCIAL?

# data[].attributes.body
Es un proceso que consiste en distribuir la carga eléctrica de manera equilibrada entre diferentes dispositivos. Esto se hace para evitar sobrecargar un circuito dentro de un dispositivo en particular y minimizar el riesgo de fallos o daños en la instalación eléctrica.

Llevar a cabo un correcto balanceo de carga en cocinas industriales es esencial, estas suelen contar con una gran cantidad de equipos y dispositivos eléctricos, como freidoras, hornos, batidoras,..., que pueden consumir grandes cantidades de energía y pueden provocar un sobrecalentamiento o un fallo en la instalación eléctrica si no se distribuyen de manera adecuada.

# data[].attributes.body
Una correcta instalación del balanceo de carga en cocinas industriales tiene varias ventajas:

Evita fallos y daños en la instalación eléctrica: al distribuir la carga eléctrica de manera equilibrada, se reduce el riesgo de fallos o daños en los circuitos y dispositivos eléctricos.

Mejora la eficiencia energética: al evitar la sobrecarga de un circuito o dispositivo en particular, se puede ahorrar energía y reducir los costos de energía.

Mayor seguridad: un balanceo de carga adecuado puede reducir el riesgo de accidentes eléctricos, como cortocircuitos o sobrecalentamientos.

Algunas desventajas de un balanceo de carga inadecuado:

Mayor riesgo de fallos o daños en la instalación eléctrica: si la carga eléctrica no se distribuye de manera adecuada, puede haber un mayor riesgo de fallos o daños en los circuitos y dispositivos eléctricos.

Mayor consumo de energía: si se permite la sobrecarga de un circuito o dispositivo en particular, se puede consumir más energía de la necesaria, lo que puede aumentar los costos de energía.

Mayor riesgo de accidentes eléctricos: si la instalación eléctrica no está diseñada para distribuir la carga de manera adecuada, puede haber un mayor riesgo de accidentes eléctricos.

# data[].attributes.body
1. De acuerdo al tipo de construcción

· Pozo a tierra horizontal

Catalogados como los más eficientes y económicos, se caracterizan porque la instalación de la varilla de cobre va en forma horizontal.

· Pozo a tierra vertical

La poca exigencia de espacio para su instalación, los convierte en uno de los más usados en la actualidad. A diferencia de los pozos a tierra horizontal, la varilla debe ir en posición vertical.

2. De acuerdo al material utilizado

Se clasifican en:

· Pozos de tierra de cemento conductivo

Son aquellos pozos de tierra fabricados con cemento conductivo. Suelen ser utilizados en terrenos de baja calidad.

· Pozo de tierra a base de gel

Caracterizados por tener gel en la varilla de cobre; pueden ser instalados de manera vertical y horizontal.

3. De acuerdo a su distribución

· Malla a tierra

Se refiere a un conjunto de cables desnudos, los cuales van enlazados entre sí para operar a una baja resistencia. Cuando hay espacios donde hay muchas cargas eléctricas, como torres de alta tensión, ascensores y sistema de cómputo, se convierten en la mejor opción.

· Pozos a tierra independientes

Son aquellos pozos a tierra más adecuados para los lugares con baja tensión.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pozo a tierra  - En este fierro se conecta el cable de línea a tierra que va a todos los circuitos

# data[].attributes.headline
¿Cómo podemos balancear las cargas eléctricas? 

# data[].attributes.subject
¿Cómo podemos balancear las cargas eléctricas? 

# data[].attributes.attachment_link.title
Como balancear un cuadro de carga eléctrica