# data[].attributes.body
Definición de tensiones, corriente y puesta a tierra para la red subterránea de baja tensión.

# data[].attributes.body
Sección del cable elegida en función de la tensión de la red, la intensidad transportada y la caída de tensión.

Las líneas principales tienen secciones de 150 mm² a 240 mm² en fases y de 95 mm² a 150 mm² en neutros.

# data[].attributes.body
Uso de fusibles gG para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos.

# data[].attributes.body
La intensidad de corriente se calcula mediante la fórmula:
Donde P es la potencia y U es la tensión compuesta.

# data[].attributes.body
La caída de tensión se calcula mediante:

# data[].attributes.body
Las canalizaciones deben realizarse bajo aceras o zonas públicas. No se permiten cables enterrados directamente.

# data[].attributes.body
En aceras, la profundidad mínima es de 0,6 m y en calzadas es de 0,8 m.

Los tubos deben colocarse sobre una base de arena o concreto, y deben estar protegidos con cintas de advertencia.

# data[].attributes.body
La anchura de la zanja varía según el número de tubos a instalar.

# data[].attributes.body
Este documento establece las especificaciones técnicas para el diseño, cálculo y construcción de líneas subterráneas de baja tensión (BT) conectadas a la red de distribución de i-DE, Grupo Iberdrola.

Aplicación: Se aplica a todas las nuevas instalaciones de BT que se conectarán a la red de i-DE, tanto obras promovidas por i-DE como por terceros.

# data[].attributes.body
Regido por el Real Decreto 1955/2000 en relación a la ocupación de terrenos y servidumbres para redes eléctricas.

# data[].attributes.headline
Documentación del Proyecto y Legalización (Anexo B)

# data[].attributes.subject
Documentación del Proyecto y Legalización (Anexo B)

# data[].attributes.body
Requisitos administrativos para proyectos específicos, incluyendo memoria y presupuestos.

# data[].attributes.body
Requisitos para los planos que ayudan en la identificación de averías y seguimiento de instalaciones.

# data[].attributes.body
Se garantizan niveles de campo electromagnético muy inferiores a los límites establecidos por la normativa, cumpliendo el RD 1066/2001 (límite de 100 μT).

# data[].attributes.body
Factores de ajuste para instalaciones en condiciones especiales (temperatura, resistividad térmica).

# data[].attributes.headline
INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS (SECCIÓN 13)

# data[].attributes.subject
INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS (SECCIÓN 13)

# data[].attributes.body
Procedimientos para coordinar con otros servicios subterráneos como agua y gas.

# data[].attributes.body
CABLES

Tipo XZ1 (S) con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).

Secciones de 50, 95, 150 y 240 mm².

Para galerías se utilizará el cable XZ1 (AS).

CAJAS DE PROTECCIÓN

Cumplen con la norma UNE-EN 60085 y deben ser de material aislante.

ACCESORIOS

Empalmes y derivaciones que mantengan la continuidad del aislamiento, con resistencia al fuego según norma UNE-EN 60332-1-2.

# data[].attributes.body
Indicaciones para la correcta puesta a tierra del neutro en las redes subterráneas.

# data[].attributes.body
Pruebas necesarias para verificar la correcta instalación de cables y accesorios después de la obra.