# data[].attributes.body
Se debe programar la ubicación y numero de muestras a tomar. La localización de los puntos e recolección de las muestras de agua deberá ser determinada por la Autoridad Sanitaria tomando como base los siguientes criterios.
1.- Puntos fijos: Localizar puntos fijos de muestreo
a) En la captación: El muestreo se hace por cada toma de captación o en su defecto cuando son muy numerosas en el buzón de reunión, sean tipo superficial o subterráneo.
b) Al sistema de la salida de tratamiento de agua: Este punto de recolección de muestra, debe ser representativa del agua tratada.
c)En las áreas intermedias y extremos más alejados de la red de distribución: En una red abierta, los puntos fijos de muestreo estarán ubicado en áreas intermedias de la red de distribución y en ramales al final de ellas, teniendo en cuenta, el recorrido de agua más largo.
2.- Puntos de interés colectivo: Localizar otros puntos de muestreo teniendo en cuenta el funcionamiento hidráulico y en sus principales componentes, a saber:
*En los sectores de mayor riesgo de distribución por posible contaminación del agua para consumo humano.
3.- Puntos de muestreo provisionales: Los puntos de muestreo provisionales, deberán ser fijados teniendo en cuenta lo siguiente:
*Cuando se presenta riesgo en la población por algún evento natural o antrópico que pueda alterar la calidad del agua.
*Don de inusualmente surjan quejas de los usuarios relacionadas con la calidad del agua, daños en las tuberías o baja presión.

# data[].attributes.headline
La frecuencia de muestreo, puede afectar el grado de representatividad, cuando el intervalo seleccionado no permita la detección de cambios importantes de las características de calidad de las aguas, por lo que es recomendable establecer una frecuencia mínima de muestreo

# data[].attributes.subject
La frecuencia de muestreo, puede afectar el grado de representatividad, cuando el intervalo seleccionado no permita la detección de cambios importantes de las características de calidad de las aguas, por lo que es recomendable establecer una frecuencia mínima de muestreo

# data[].attributes.body
1. PARÁMETROS DE CONTROL OBLIGATORIO (PCO)
2. PARÁMETROOS ADICIONALES DE CONTROL OBLIGATORIO (PACO)

a. Parámetros microbiológicos

b. Parámetros parasitológicos

c. Parámetros hidrobiológicos

d. Parámetros organolépticos
e. Parámetros inorgánicos

f. Parámetros orgánicos
3. PARÁMETROS DE ACUERDO AL AMBITO

# data[].attributes.body
Preparar los frascos a utilizar.

El frasco de muestras microbiológicas deber ser esterilizados y contra con una tapa hermética.

Los frascos solo se vuelven a abrir en el momento de muestreo.

Se debe cumplir con todos los procedimientos para que nos den unos resultados acertados

# data[].attributes.body
Consideraciones generales:

Captación : Para el caso de manantiales, remover todo tipo de maleza, residuos y/o deshechos ubicados alrededor de la tapa de la cámara húmeda.

Reservorios y Cisternas: Remueva todo tipo de residuos ubicados alrededor de la tapa con la ayuda de una escobilla..Remueva la tapa cuidadosamente, teniendo la precaución de que no caiga al interior ningún tipo de residuo.

Grifos o caños : Se elige un grifo que este conectado directamente con una cañería
de distribución, es decir, que el ramal del grifo no este comunicado con tanques domiciliarios, filtros, ablandadores u otros artefactos similares. Tampoco conviene extraer muestras de grifos colocados en puntos muertos de la cañería. Remueva cualquier dispositivo ajeno al grifo, como pedazos de manguera y otros objetos. Verifique que no existan fugas a través de los sellos o empaquetaduras del caño. De existir fugas, deberán ser reparadas antes de tomar una muestra o seleccionar otro lugar de muestreo. Desinfectar el grifo interna y externamente previa a la toma de muestra con algodón o hisopo con hipoclorito de sodio (100 mg NaOCI/L) Ó alcohol al 70%. Abra la llave y deje que el agua fluya durante dos a tres minutos, antes de tomar la muestra. Este procedimiento limpia la salida y descarga el agua que ha estado almacenada en la tubería. Cuando se tomen muestras de grifos mezcladores, se retirarán los filtros, protectores contra salpicaduras y demás accesorios semejantes; se deberá correr el agua caliente durante 2 minutos, después el agua fría durante 3 minutos, se realizará la toma de muestra de la forma anteriormente señalada.

Pozos o reservorios de almacenamiento (En caso no tuviera acceso, grifo o caño o purga). - Asegure un cordón de nylon de muestreo por medio del sujetador situado en un extremo del cable. Si fuera necesario, puede añadir otro pedazo de cordel o soguilla al cable para alcanzar el nivel de agua deseado. Tenga mucho cuidado de no perder el frasco de muestreo al realizar esta operación. Coloque el frasco de muestreo en el pozo o reservorio, teniendo cuidado de no rozarlo contra las paredes de la estructura. Permita que el frasco de muestreo se sumerja alrededor de 30 centímetros. Retire el frasco de muestreo del pozo con cuidado.

Consideraciones para la medición de parámetros de campo: tilizar guantes al momento de la toma de muestra. De acuerdo al Decreto Supremo n.o 031-2010-SA Reglamento de la calidad del agua para consumo humano, corresponde evaluar los siguientes parámetros de campo: Cloro Residual Libre, Turbiedad, Conductividad, pH y Temperatura.

Consideraciones para la toma de muestras microbiológicas: Utilizar guantes al momento de la toma de muestra. Desamarre el cordón que ajusta la cubierta protectora de papel y saque la cubierta del frasco para la toma de muestra. Evitar tocar el interior del frasco o la cara interna del tapón, sujetando esta con la mano mientras se realiza el muestreo, sin colocarlo sobre algún material que lo pueda contaminar. Mientras mantiene la tapa en la mano, ponga inmediatamente el frasco debajo del chorro de agua y llénelo dejando un pequeño espacio de aire para facilitar la agitación durante la etapa de análisis. Si el agua está clorada, el frasco de muestreo debe contener tiosulfato de sodio en un porcentaje 3% (0.1 ml de tiosulfato de sodio al 3% por cada 120 ml) a fin de bloquear la acción del cloro. Coloque la tapa en el frasco o enrosque la tapa fijando la cubierta protectora de papel kraft en su lugar mediante el cordón.

# data[].attributes.body
Libreta de campo

Frascos de vidrio

Agua destilada

Reactivos para preservar las muestras

Multiparámetro

Turbidímetro

Chalecos

Zapatos de seguridad

# data[].attributes.body
Este procedimiento se aplica a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio para la Digesa, Laboratorio de Control Ambiental y otras entidades que realizan la acción de la vigilancia de la calidad del agua

# data[].attributes.body
Nos indica que procedimientos y criterios debemos aplicar antes, durante y después de la toma de muestra

# data[].attributes.body
Este procedimiento es utilizado como una guía para el personal que realiza las acciones de muestreo de agua

# data[].attributes.headline
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y RECEPCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

# data[].attributes.subject
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y RECEPCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO