# data[].attributes.headline
Dichtheitsprüfung mit ölfreier Druckluft bzw Inertgas

# data[].attributes.subject
Dichtheitsprüfung mit ölfreier Druckluft bzw Inertgas

# data[].attributes.body
Durch das spülen mit einem druckluft-wassergemuscht haben wir eine intensive reinigung.

Das gemisch wird meist verwendet,wenn eine Erweiterung des Altbestandes vorliegt,das spülen mit Wasser nicht ausreicht oder eine Kontamination von chemischen oder biologischen eingriffen vorfliegt.

Für eine perfekte Reinigung reicht schon eine Fliesgeschwindigkeit von 0,5Vs zum Spülen reicht.Bei empfindlichen Amerturen ist zu empfehlen das diese demontiert werden.

Durchführung:

1.Im größten Rohrdurchmesser ist eine Fießgeschwindigkeit von 0,5Vs einzuhalten

2.Entnahmestellen in Abhängigkeit der zu Spülenden
Teilstrecke Gemäß der DIN EN 806-4

3.Die hygienische Druckluft muss in ausreichender menge an druck vorhanden sein

4.Die maximale Spüllänge beträgt 100m

# data[].attributes.body
Zusammenfassung der Schritte zum Befüllen einer Anlage:
1. Installation prüfen: Dichtigkeit, Ventile und Komponenten kontrollieren.
2. Entlüften: Entlüftungsventile öffnen, um Luft aus der Anlage zu entfernen.
3. Füllmedium vorbereiten: Richtiges Medium und Mischungsverhältnis auswählen.
4. Befüllen: Langsam befüllen und Druck überwachen.
5. Entlüften während des Befüllens: Kontinuierlich Luft aus dem System lassen.
6. Druck einstellen: Betriebsdruck nach Vorgabe herstellen.
7. Dichtheitsprüfung: Anlage auf Leckagen prüfen.
8. Finale Entlüftung: Nach Inbetriebnahme eventuell erneut entlüften.
9. Probelauf und Überwachung: Funktions- und Temperaturkontrolle durchführen.
10. Dokumentation: Füllprotokoll und Wartungsintervalle festhalten.

# data[].attributes.headline
Aufbau einer Versorgungsleitung für Trinkwasser 

# data[].attributes.subject
Aufbau einer Versorgungsleitung für Trinkwasser 

# data[].attributes.body
Der Hausanschluss verbindet die öffentliche Trinkwasserversorgungleitung mit der Hausinstallation. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetz und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung.

# data[].attributes.headline
Grund Information zur Trinkwasserversorgung im haushalt 

# data[].attributes.subject
Grund Information zur Trinkwasserversorgung im haushalt 

# data[].attributes.attachment_link.title
Erklärfilm: Trinkwasserinstallation - Auf die letzten Meter kommt es an

# data[].attributes.body
Die Inbetriebnahme von Hausanschlussleitungen erfordert hohe Standards zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung. Hygienische und gesundheitliche Aspekte stehen im Vordergrund. Laut DVGW-Arbeitsblatt W 404 müssen die Leitungen vor der Installation des Wasserzählers sorgfältig gespült und geprüft werden, um Verunreinigungen zu vermeiden und die Trinkwasserqualität sicherzustellen.

# data[].attributes.body
1. Prüfvoraussetzung: Der Wasseranschluss muss gespült und für den Betrieb freigegeben sein.

2. Hygienische Befüllung: Die Trinkwasserinstallation muss über hygienisch einwandfreie Komponenten befüllt werden.

3. Wasseraustausch: Vom Zeitpunkt der Prüfung bis zur Inbetriebnahme muss spätestens alle 7 Tage ein Wasseraustausch erfolgen.

4. Vollständige Befüllung: Die Anlage muss durchgehend voll gefüllt bleiben, Teilbefüllungen sind zu vermeiden.

# data[].attributes.headline
Die Dichtheitsprüfung der Trinkwasserinstallation in sieben Schritten

# data[].attributes.subject
Die Dichtheitsprüfung der Trinkwasserinstallation in sieben Schritten

# data[].attributes.body
1. Anlage vorbereiten: Alle Ventile schließen.

2. Füllvorrichtung anschließen: Füllschlauch an die Anlage anschließen.

3. Befüllen: Anlage langsam mit Wasser befüllen.

4. Prüfdruck aufbauen: Druck gemäß Vorschriften erhöhen.

5. Dichtheit kontrollieren: Anlage auf Leckagen prüfen, vor allem an Verbindungen.

6. Druck halten: Prüfdruck für eine festgelegte Zeit aufrechterhalten.

7. Ergebnis dokumentieren: Prüfergebnisse schriftlich festhalten.

Diese Schritte gewährleisten eine sichere und normgerechte Dichtheitsprüfung.

Ff

# data[].attributes.headline
Auswahl des Prüfmediums die benutzt werden müssen 

# data[].attributes.subject
Auswahl des Prüfmediums die benutzt werden müssen 

# data[].attributes.body
In Gebäuden mit erhöhten hygienischen Anforderungen, wie Arztpraxen oder Krankenhäusern, kann bei der Druckprüfung die Verwendung von inerten Gasen erforderlich sein. Dies dient dazu, eine Kondensation von Luftfeuchtigkeit in den Rohrleitungen zu verhindern, um hygienische Risiken, wie Schimmelbildung, auszuschließen.

# data[].attributes.headline
Schritte zur Dichtheitsprüfung mit ölfreier Druckluft oder Inertgas:

# data[].attributes.subject
Schritte zur Dichtheitsprüfung mit ölfreier Druckluft oder Inertgas:

# data[].attributes.body
1. Anlage vorbereiten: Ventile schließen.

2. Prüfgas anschließen: Ölfreie Druckluft oder Inertgas zuführen.

3. Druckaufbau: Druck langsam auf den erforderlichen Prüfwert erhöhen.

4. Dichtheitskontrolle: System auf Leckagen prüfen.

5. Druck halten: Druck für die festgelegte Dauer aufrechterhalten.

6. Ergebnis dokumentieren: Ergebnisse der Prüfung festhalten.

# data[].attributes.headline
die Voraussetzungen für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 in Punkten beschrieben:

# data[].attributes.subject
die Voraussetzungen für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 in Punkten beschrieben:

# data[].attributes.body
1.Einhaltung nationaler Bestimmungen: Überprüfung der nationalen Vorschriften zur Verwendung von ölfreier Druckluft oder Inertgasen.

2.Verwendung von ölfreier Druckluft oder Inertgasen: Auswahl geeigneter Prüfmedien, um Verunreinigungen zu vermeiden.

3.Sicherung eines niedrigen Drucks: Durchführung der Prüfung bei geringem Druck zum Schutz der Rohrleitungen.

4.Schutz der Trinkwasserqualität: Sicherstellung, dass keine Verunreinigungen, insbesondere Öl, in die Trinkwasserleitungen gelangen.

5.Ausrüstung und Vorbereitung: Einsatz geeigneter Prüfgeräte und Vorbereitung der Anlage für eine effektive Prüfung.

6.Dokumentation: Protokollierung der Ergebnisse zur Nachverfolgung und Einhaltung von Standards.

# data[].attributes.headline
Vor der Inbetriebnahme einer Trinkwasserinstallation sind folgende Spülmaßnahmen erforderlich:

# data[].attributes.subject
Vor der Inbetriebnahme einer Trinkwasserinstallation sind folgende Spülmaßnahmen erforderlich:

# data[].attributes.body
1.Spülreihenfolge: Vom nächstgelegenen zur entferntesten Entnahmestelle spülen.

2.Schutz empfindlicher Armaturen: Schutzmaßnahmen ergreifen, um Schäden zu vermeiden.

3.Demontage von Strahlreglern: Strahlregler und Brauseköpfe ausbauen, um den Durchfluss zu erhöhen.

4.Herstellerangaben beachten: Besondere Hinweise für empfindliche Geräte berücksichtigen.

5.Mindestfließgeschwindigkeit: Eine Mindestfließgeschwindigkeit von 2 m/s beim Spülen erreichen.

6.Volumenaustausch: Einen 20-fachen Volumenaustausch im System durchführen.

7.Spülprotokoll: Das Spülprotokoll ist Teil des Übergabeprotokolls.

# data[].attributes.body
1. Anlage vorbereiten: System montieren, alle Ventile öffnen und Ablasspunkte festlegen.

2. Füllvorrichtung anschließen: Wasseranschluss herstellen.

3. Spülen starten: Wasser mit ausreichendem Druck durch das System leiten.

4. Kontrolle der Reinheit: Das austretende Wasser auf Schmutz oder Verunreinigungen prüfen.

5. Spülvorgang wiederholen: Vorgang bei Bedarf wiederholen, bis klares Wasser austritt.

6. Ergebnis dokumentieren: Spülvorgang und Reinheit des Wassers festhalten.