# data[].attributes.body
No dia 14/02 iniciamos as aulas usando o software cadesimu onde criamos um projeto de partida direta contendo as três fases, neutro e terra, conectados a um disjuntor tripolar, em seguida a uma contatora, após um relé térmico e por fim um motor trifásico

# data[].attributes.body
Me chamo Samuel Cordova da Silva, solteiro e lageano com 25 anos, atualmente técnico mecânico na JBS, vim estudar para me aprimorar e continuar minha busca por profissionalismo e conhecimento

# data[].attributes.body
Nesse dia já mais familiarizados com cadesimu realizamos o segundo projeto no qual seria uma partida reversora onde seriam duas partidas diretas com sentidos de rotação diferentes adicionado então uma contatora para outro sentido de giro do motor, também uma ótima informação de como configura no software cadesimu a impressão de nossos projetos elétricos também com a possibilidade de salvar no pdf onde não seria necessário configurar no software cadesimu novamente.

# data[].attributes.body
iniciando as aulas praticas fomos ao almoxarifado onde pegamos uma prancheta simulando um painel elétrico onde iremos trabalhar no laboratório usando um disjuntor tripolar um monopolar 10 bornes saques um contator de potencia e um rele termico usando a chave borne e um alicatre universal começamos a montagem de uma partida direta.

# data[].attributes.body
Continuação da montagem da partida direta, ja me familiarizando com bornes, cabos e a canaleta da prancheta segui realizando a montagem sempre me informando e vendo a melhor forma de organizar a parte de comando e potência partida direta.

# data[].attributes.body
Neste dia de muito aprendizado apesar de me informar e correr atrás de todas maneiras melhores de realizar o serviço com perfeição, Não funcionou, inclusive realizando testes com o multimetro em continuidade para verificar todos os pontos de conexão.

# data[].attributes.body
Neste dia finalmente funcionou! Realizei a montagem novamente da prancheta corrigindo os erros e por fim fazendo o motor ligar na partida remota corretamente!.

# data[].attributes.body
Inicio da montagem da Partida reversora, a qual tem intuito de conseguir dois sentidos de giro no motor, sendo "simples" como duas partidas diretas porem com uma fase invertida, a qual se responsabiliza pelo sentido de rotação contrario, Uiliza-se duas contatoras e adicionado botoeira "NA" para a partida no sentido contrario.

# data[].attributes.body
Neste dia fui ao proximo deafio no qual seria montar a partida estrela triangulo, usada para reduzir a corrente de partida em motores trifásicos, permitindo um arranque mais suave e evitando picos de corrente que podem danificar o motor ou a instalação elétrica.

# data[].attributes.body
Realizando então a montagem da partida estrela triangulo, utlizam-se mais cabos e conta com uso de três contatorar que concluem o fechamento final do motor partindo em estrela e por fim modificando seus contatos para o fechamento triangulo.

# data[].attributes.body
Hoje recebi um desafio diferente, no qual visando o dia a dia de um eletrotécnico na industria, nos deparamos com diferentes tipos de equipamentos os quais nem sempre vem ali com manual correto e com um técnico para auxiliar a montagem e parametrização do mesmo.

Então foi realizada ligação e parametrização do controlador de temperatura full gauge MT543E a partir de seu manual adquirido na internet contando com ligação de três motores na função de refrigerar um ambiente, com tres set-points.

# data[].attributes.body
20/06/2025

No dia em questão levando em conta o que há de mais novo na tecnologia, venho por meio desta instalar e apresentar o Relé Wifi Mini Smart Switch é um dispositivo compacto que permite controlar remotamente dispositivos elétricos através de uma rede Wi-Fi e um aplicativo no smartphone ou assistente de voz. Ele atua como um interruptor inteligente, permitindo ligar/desligar remotamente motores lampadas ou qualquer dispositivo dependendo de sua instalação.

Para instalar é muito fácil conta com 6 bornes L-out, L-in, N-out, N-in, S1 e S2

L-in é a fase do nosso sistema (220v)

N-in é nosso Neutro.

L-out é a fase que sai para o equipamento, no nosso caso uma lâmpada.

N-out é o neutro da nossa lâmpada.

S1 entrada local

S2 saída local para instalar o próprio interruptor ligando assim também manualmente via interruptor.