# data[].attributes.headline
REDES AÉREAS PARA REDES DE BAJA TENSIÓN 

# data[].attributes.subject
REDES AÉREAS PARA REDES DE BAJA TENSIÓN 

# data[].attributes.headline
INTENSIDADES MAX ADM POR LOS CONDUCTORES 

# data[].attributes.subject
INTENSIDADES MAX ADM POR LOS CONDUCTORES 

# data[].attributes.body
Los conductores utilizados en las redes aéreas serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones que posean características eléctricas y mecánicas adecuadas y serán preferentemente aislado

# data[].attributes.body
Estar debidamente protegidos contra la corrosión y envejecimiento

Resistir a los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos

Tener un un coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al dispositivo de anclaje donde estén instalados

# data[].attributes.body
Los aisladores serán de porcelana, vidrio o de otros materiales aislantes equivalentes que resistan las acciones de la intemperie, especialmente las variaciones de temperatura y la corrosión

# data[].attributes.body
Los apoyos podrán ser metálicos, de hormigón, madera o de cualquier otro material que cuente con la debida autorización de la Autoridad competente, y se dimensionarán de acuerdo con las hipótesis de cálculo indicadas

# data[].attributes.body
Los tirantes estarán constituidos por varillas o cables metálicos, debidamente protegidos contra la corrosión, y tendrán una carga de rotura mínima de 1.400 daN

# data[].attributes.body
Cargas permanentes

las sobrecargas debidas a la presión del viento

Los efectos de las sobrecargas motivadas por el hielo

# data[].attributes.body
Para el cálculo mecánico de los apoyos se tendrán en cuenta las hipótesis indicadas en la Tabla 1, según la función del apoyo y de la zona.

Tabla 2. Coeficiente de seguridad a la rotura en función del material de los apoyos

Tipos de apoyos

# data[].attributes.body
Los conductores desnudos irán fijados a los aisladores de forma que quede asegurada su posición correcta en el aislador y no ocasione un debilitamiento apreciable de la resistencia mecánica del mismo, ni produzcan efectos de corrosión.

En ITC-BT-06 se consideran cables desnudos aquel con una tension nominal de aislamiento inferior a 0,6/1kV

# data[].attributes.body
Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90 por ciento de su carga de rotura.

TIPOS DE EMPALMES Y CONEXIONES Y EMPALMES:

Empalmes por compresión.

Conectores de derivación de petaca.

Conectores de derivación con tornillos.

Conectores de derivación a presión.

Conectores de derivación de perforación de aislamiento

Terminales

# data[].attributes.body
Como cargas permanentes se considerarán las cargas verticales debidas al propio peso de los distintos elementos: conductores, aisladores, accesorios de sujeción y apoyos.

# data[].attributes.body
La acción del viento sobre los conductores no se tendrá en cuenta en aquellos lugares en que por la configuración del terreno, o la disposición de las edificaciones, actúe en el sentido longitudinal de la línea.

# data[].attributes.body
zona A: La situada a menos de 500 m de altitud sobre el nivel del mar

Zona B: La situada a una altitud comprendida entre 500 y 1000 m.

Zona C: La situada a una altitud superior a 1000 m

# data[].attributes.body
La tracción máxima admisible de los conductores no será superior a su carga de rotura dividida por 2,5 considerándolos sometidos a la hipótesis más desfavorable

# data[].attributes.body
Se adoptará como flecha máxima de los conductores el mayor valor resultante de la comparación entre las dos hipótesis correspondientes a la zona climatológica que se considere, y a una tercera hipótesis de temperatura no inferior a 50ºC

# data[].attributes.body
CABLE POSADOS

CABLE TENSADO

# data[].attributes.body
Las distancias (D) entre conductores desnudos de polaridades diferentes serán, como mínimo las siguientes: - - - En vanos hasta 4 metros 0,10 m

- En vanos de 4 a 6 metros 0,15 m

- En vanos de 6 a 30 metros 0,20 m

- En vanos de 30 a 50 metros 0,30 m

# data[].attributes.body
En caso de utilizar conductor neutro de aleaciones de aluminio (por ejemplo ALMELEC), la sección a considerar será la equivalente, teniendo en cuenta las conductividades de los diferentes materiales.

# data[].attributes.body
El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. En las líneas de conductores desnudos se admite que no lleve identificación alguna cuando éste conductor tenga distinta sección

# data[].attributes.body
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que ésta interrupción sea realizada con alguno de los dispositivos siguientes

Interruptores o seccionadores omnipolares

Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los conductores de fase

# data[].attributes.body
El conductor neutro de las líneas aéreas de redes de distribución de las compañías eléctricas se conectará a tierra en el centro de transformación o central generadora de alimentación

como mínimo una vez cada 500 metros de longitud de línea

# data[].attributes.body
Los postes de hormigón

Los apoyos metálicos

Los postes de madera

# data[].attributes.headline
Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos

# data[].attributes.subject
Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos

# data[].attributes.body
Las líneas deberán presentar, en lo que se refiere a los vanos de cruce con las vías e instalaciones que se señalan, las condiciones que para cada caso se indican.

# data[].attributes.headline
Intensidades maximas admisibles Tipo RZ de 0,6/1kV

# data[].attributes.subject
Intensidades maximas admisibles Tipo RZ de 0,6/1kV

# data[].attributes.headline
Intensidades maximas de cortocircuito en aluminio

# data[].attributes.subject
Intensidades maximas de cortocircuito en aluminio

# data[].attributes.headline
Intensidades maximas de cortocircuito en cobre

# data[].attributes.subject
Intensidades maximas de cortocircuito en cobre

# data[].attributes.headline
Intensidades maximas admisibles para conductores desnudos

# data[].attributes.subject
Intensidades maximas admisibles para conductores desnudos

# data[].attributes.headline
Factores de correccion por agrupaciones de varios cables 

# data[].attributes.subject
Factores de correccion por agrupaciones de varios cables 

# data[].attributes.headline
Factores de correccion por en funcion de la temperatura ambiente 

# data[].attributes.subject
Factores de correccion por en funcion de la temperatura ambiente 

# data[].attributes.body
Lineas: Aluminio

Neutro: Almelec