# data[].attributes.body
La ventilación es el proceso mediante el cual se renueva o reemplaza el aire de un espacio cerrado, con el objetivo de controlar la temperatura, la humedad, los olores y especialmente la concentración de contaminantes presentes en el aire, como polvos, humos o vapores tóxicos.

# data[].attributes.body
Un ventilador es una máquina que proporciona la energía necesaria para que el aire fluya a través de un sistema de ventilación. Se encarga de mover el aire contaminado desde el foco emisor hasta el exterior o hasta un sistema de depuración.

# data[].attributes.body
Eficiencia de los ventiladores

La eficiencia de un ventilador no es fija, depende de la resistencia del sistema (longitud y diseño de los conductos, obstáculos, codos, etc.).

Su caudal real disminuye si aumenta la pérdida de carga del sistema.

# data[].attributes.body
Tipos de ventiladores

Axiales: mueven aire en línea recta, se usan cuando se requiere mover grandes volúmenes con baja presión.

Centrífugos: adecuados para superar resistencias mayores en los conductos.

# data[].attributes.body
Construcción

El diseño debe tener en cuenta el tipo de contaminante, caudal necesario y resistencia del sistema.

Selección

Se selecciona en función del caudal a transportar y la pérdida de carga que debe vencer.

Es una tarea crítica en el diseño del sistema.

# data[].attributes.body
Se debe medir la presión en distintos puntos del sistema (campanas, entrada del ventilador) usando manómetros.

La variación de estas lecturas a lo largo del tiempo indica si el sistema sigue siendo eficaz o necesita mantenimiento.

# data[].attributes.body
También llamada ventilación por dilución, tiene como objetivo reducir la concentración de contaminantes mediante la mezcla del aire limpio con el contaminado en todo el espacio.

# data[].attributes.body
Controlar contaminantes de baja toxicidad que se generan de forma dispersa.

Eliminar aire viciado y olores.

# data[].attributes.body
Principios clave

Entradas de aire: necesarias para reemplazar el aire extraído.

Ubicación de extractores: distribución uniforme para evitar zonas sin ventilación.

Cálculo del caudal: en función del contaminante generado y no del volumen del local.

Condiciones ambientales: deben considerarse los efectos del frío o calor en el diseño del sistema.

# data[].attributes.body
Sistema que captura el contaminante en el mismo punto donde se genera, antes de que se disperse.

# data[].attributes.body
Componentes del sistema

1. Campana: capta el contaminante.

2. Conductos: transportan el aire contaminado.

3. Depurador: (si aplica) limpia el aire antes de expulsarlo.

4. Ventilador: mueve el aire a través del sistema.

# data[].attributes.body
Diseño eficaz

Deben encerrar o estar muy cerca del foco contaminante.

La forma, tamaño y ubicación afectan su eficacia.

El caudal de aspiración debe ser suficiente para generar la velocidad de captura necesaria.

# data[].attributes.body
Selección

Depende del caudal y el tipo de contaminante.

Velocidades recomendadas:

Gases/vapores: 5 – 10 m/s

Humos: 10 – 12.5 m/s

Polvo fino/nieblas: 12.5 – 15 m/s

Polvo ordinario: 15 – 18 m/s

Polvo pesado: 18 – 22 m/s

# data[].attributes.body
Evitar trayectos largos o codos cerrados.

Incorporar puertas de inspección para limpieza y mantenimiento.

# data[].attributes.body
Natural

Mecánica