# data[].attributes.body
las bombas de este grupo estan proyectadas para velocidades de giro bajas y su construccion se a ideado de forma que estan expuestos a ataque  de la mezcla solida, contenidas en el liquido de impulsion , queden protegidos por piezas recambiable , tales como : brindaje , anillos de desgastes , castillos de proteccion de eje.
BOMBAS DE BAJA PRESION :
estan proyectadas para velocidades de giro baja,y su construcción se ha ideado de forma que todos los puntos que están expuestos al ataque de las mezclas solidas , contenidas en el liquido de impulsión , queden protegidos por piezas recambiables , tales como los blindajes , anillos de desgaste , casquillos de protección de eje , el equilibrio del empuje axial hidráulico , se consigue de diferentes maneras de acuerdo con las condiciones particulares del servicio .
Se emplean para impulsar líquidos a pequeñas y medianas alturas ,para alturas de impulsión entre 2 metros y 20 metros y caudales mayores es preciso recurrir a tipos especiales , con gran capacidad de absorción , como por ejemplo: una bomba que pueda empulsar hasta 2000l/s y aun caudales mayores .
FALLAS O DESGASTE DE LOS RODAMIENTOS O CIJINETES EN LAS BOMBAS CENTRIFUGAS
- uso de un tipo o tamaño indebido para la aplicación determinada;
-montaje defectuoso, debido a la mano de obra inexperta en la fabricación o mantenimiento;
- lubricante o práctica de lubricación inadecuados;
- entrada de agua, mugre o arenisca dentro del cojinete; y
- daño mecánico a las bolas, rodillos o anillos.
JUNTAS DE HERMETICIDAD
Las juntas tienen la función de formar un sello hermético en una junta rígida deteniendo las filtraciones o fugas a través de las empaquetaduras presionadas según la unión y lo suficientemente apretada para tener una buena adaptación y un buen sello hermético sin trayectorias de fugas. Para sellar herméticamente la junta debe adaptarse a la superficie de la unión que se acople. La mayoría de las juntas se hacen de material suave de manera que al comprimirlas ceda, presionando y tomando formas con irregularidades de la superficie. Con algunos materiales se produce el mismo efecto. Otra forma de flujo resulta de una combinación de compresión y arrastre llamada de atracción o trituración.
INSTALACION , NIVELACION Y ALINEAMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS.
INSTALACIÓN La bomba deberá ser instalada de modo que tanto la tubería de succión como la de descarga puedan ser conectadas directamente con los accesorios, los cuales deben de estar soportados y anclados de manera independiente cerca de la bomba, para que así ninguna fuerza o tensión sea transmitida a la bomba. Tuberías tensionadas causan generalmente desalineamiento, vibración, roturas de acoplamiento y daños en los rodajes. Dé suficiente espacio en la instalación para permitir trabajos de inspección, desmontaje y mantenimiento de la bomba y del equipo auxiliar. Si las bombas se colocan en fosos, éstos tienen que estar protegidos contra inundaciones.

ALINEAMIENTO: lA bomba  puede venir montada sobre una base común con el motor. La unidad de bombeo es alineada correctamente en la fábrica y se hace coincidir exactamente el eje de la bomba con el del motor. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es muy probable que este alineamiento se pierda durante el transporte. En consecuencia, no existe ninguna garantía de que se conserve el alineamiento original, por lo que es indispensable restablecerlo una vez que la unidad ha sido montada en su base de cimentación. Recuerde que un mal alineamiento se traduce en un funcionamiento con vibraciones, mayor desgaste de los rodamientos del motor y la bomba, y una menor vida útil del equipo.
CEBADO: Antes de arrancar la bomba es necesario cebarla, en otras palabras tanto la caja de la bomba como la tubería de succión deben llenarse completamente de agua antes del arranque. El líquido en la bomba sirve de lubricante para los elementos rotatorios que guardan pequeñas tolerancias y éstos pueden dañarse seriamente si la bomba se opera en seco
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO: - La base de la bomba está cimentada, los pernos de anclaje firmemente ajustados y el alineamiento es el correcto.
- Todas las partes rotativas de la unidad giran libremente.
- El reservorio de succión ha sido revisado y se encuentra libre de todo residuo de construcción.
- Como el momento de inercia de las partes rotativas no es muy grande, si se emplea un arrancador estrellatriángulo para el motor eléctrico, la regulación del temporizador de cambio de conexión no debe ser mayor a cuatro segundos.
- El suministro y la construcción eléctrica coincide con lo indicado en la placa del motor.
- El tablero eléctrico de arranque cuenta con los elementos adecuados de protección y están regulados de acuerdo a los datos indicados en la placa del motor .

# data[].attributes.body
El PVC duro sustituye en muchos casos a los metales. Se fabrica en planchas y en tubos (depósitos y tuberías). Las piezas se mecanizan con arranque de viruta de la 2 misma forma que los metales.
El PVC blando se fabrica como el PVC duro con adicción de un “reblandecedor”. Por este sistema consigue propiedades como las de la goma blanda.

# data[].attributes.headline
COMPORTAMIENTO DE LOS TERMOPLASTICOS SOMETIDOS A ALTAS TEMPERSTURAS

# data[].attributes.subject
COMPORTAMIENTO DE LOS TERMOPLASTICOS SOMETIDOS A ALTAS TEMPERSTURAS

# data[].attributes.body
Una propiedad importante de los materiales poliméricos termoplásticos es su comportamiento térmico, pues permite llevar a cabo diferentes procesos de conformación de los mismos. ... A bajas temperaturas, el polímero se vuelve viscoso, las cadenas no deslizan y el polímero presenta un comportamiento de sólido rígido.

# data[].attributes.body
Consiste en llenar de líquido la tubería de aspiración succión y la carcasa de la bomba, para facilitar la succión de líquido, evitando que queden bolsas de aire en el interior. Al ser necesaria esta operación en las bombas rotodinámicas, se dice que no tienen capacidad autocebante.

# data[].attributes.headline
INSTALACIÓN, NIVELACIÓN YALINEAMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS

# data[].attributes.subject
INSTALACIÓN, NIVELACIÓN YALINEAMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS

# data[].attributes.body
Las instalaciones más corrientes en el tema que tratamos son las llamadas de tipo estacionarias, o sea, que los grupos moto-bombas permanecen siempre en el lugar que se instalan.
No obstante, también se instalan grupos móviles, es decir, que son transportables a otros lugares. En estos casos la instalación se efectúa sobre plataformas móviles, formadas por una bancada de hierro o acero.

NIVELACIÓN :  Una vez preparada la cimentación o fundación se procede al montaje del grupo motobomba. Una vez situado éste sobre los fundamentos que han de sostenerlo, la primera operación consiste en comprobar que esté bien nivelado es decir, que quede perfectamente horizontal.

ALINEAMIENTO:  Aunque la bomba como unidad viene acoplada a su motor desde fabrica, siempre es conveniente verificar el alineamiento. Al ser colocada sobre la base debe ser nivelada, usando cuñas para este efecto, los pernos de anclaje ajustados para que descanse firmemente removiendo las poleas y usando una regla en cuatro puntos de la circunferencia a 90°.

# data[].attributes.body
Las juntas tienen la función de formar un sello hermético en una junta rígida deteniendo las filtraciones o fugas a través de las empaquetaduras presionadas según la unión y lo suficientemente apretada para tener una buena adaptación y un buen sello hermético sin trayectorias de fugas.