# data[].attributes.body
La entrada de agua al depósito debe hacerse por encima del nivel de rebose, y la salida debe estar en la parte inferior.

# data[].attributes.body
Los depósitos que no están presurizados (atmosféricos) deben tener buena ventilación

# data[].attributes.body
f) Los depósitos no presurizados deben contar con un sistema para controlar reboses mediante conductos. Estos deben estar a mínimo 10 cm de la tapa del tanque, tener un diámetro mayor al del conducto de entrada y no ser menor a 50 mm. Además, deben protegerse contra animales o contaminantes.

# data[].attributes.body
Los tanques elevados deben ser diseñados para que sus niveles de agua controlen automáticamente el funcionamiento de la bomba. El nivel mínimo del tanque debe activar el encendido (arranque) de la bomba, asegurando el llenado oportuno, mientras que el nivel máximo debe detenerla (paro) para evitar el sobrellenado. Esta configuración permite una operación eficiente del sistema, protege los equipos de bombeo, y mantiene un suministro de agua constante sin desperdicios ni riesgos de desbordamiento.

# data[].attributes.body
Los depósitos de agua enterrados o semienterrados deben construirse con materiales estructuralmente resistentes y estar impermeabilizados. Las paredes del depósito deben elevarse al menos 0.30 metros sobre el nivel del piso. En edificaciones unifamiliares, bifamiliares o adosadas se puede prescindir de la caseta. El área donde se encuentra el depósito no debe destinarse a ningún otro uso, garantizando exclusivamente la protección y potabilización del agua. La boca de inspección debe tener dimensiones mínimas de 0.60 x 0.60 metros, permitiendo un adecuado acceso para mantenimiento.

# data[].attributes.body
Las redes de distribución internas de agua en edificaciones que cuenten con depósitos deben diseñarse de forma que se asegure la renovación continua del agua. Esto significa que el volumen almacenado no debe permanecer en reposo por más de 24 horas, ya que la falta de circulación puede favorecer la proliferación de microorganismos y la pérdida de calidad del agua. Por lo tanto, el diseño hidráulico debe considerar un consumo adecuado, rotación del agua y posibles mecanismos de vaciado o recirculación para mantener condiciones sanitarias óptimas y cumplir con normativas de salubridad.

# data[].attributes.body
Los tanques de reserva enterrados o semienterrados deben estar a más de 3 m de los desagües de aguas negras y a al menos 0.5 m por encima de su clave, con drenaje en el fondo. Deben separarse mínimo 2 m de los muros linderos, no tener paredes ni base porosas, y estar en infraestructuras que permitan una fácil limpieza periódica.

# data[].attributes.headline
CONSIDERACIONES VOLÚMENES DE TANQUES DE RESERVA 

# data[].attributes.subject
CONSIDERACIONES VOLÚMENES DE TANQUES DE RESERVA 

# data[].attributes.body
a) Cuando los consumos de agua no son constantes y varían mucho, se puede usar como referencia el caudal máximo probable que indique el fabricante del aparato. Esto ayuda a calcular mejor cuánta agua podría necesitarse en el peor de los casos.

b) Para saber cuántos baños, lavamanos u otros muebles sanitarios se deben instalar en una edificación, se sigue una norma internacional llamada National Standard Plumbing Code. Esta norma indica el número mínimo necesario según el tipo y uso del edificio.

c) El llenado del tanque de agua puede controlarse con diferentes dispositivos, como flotadores, electroválvulas o válvulas de altitud. Justo antes de este sistema de control debe colocarse una llave de paso, y también es necesario poner otra llave de cierre a la salida del tanque. Según la calidad del agua, puede ser útil instalar filtros en la salida para asegurar que el agua esté limpia.

# data[].attributes.attachment_link.title
el llenado de un tanque elevado. - Buscar con Google