# data[].attributes.body
ACUEDUCTO DE BOGOTA

OBJETO

POTABILIZAR EL AGUA PARA ABASTECER LA MUNICIPIOS DE LA SABANA Y BOGOTA

# data[].attributes.body
JEFE DE MANTENIMIENTO

ING. WILLIAN MORENO

Algunas de las funciones son

programar todo el mantenimiento incluido todos los equipos e instalaciones.

programar y controlar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

coordinar las actividades diarias.

# data[].attributes.body
La planta cuenta con una seb-estacion la cual tiene 3 transformadores monofásicos de entrada 34,5 Kv una capacidad de 10Mw y una salida de 4,16 Kv.

# data[].attributes.body
La sección donde se encuentran los motores es el bombeo de agua cruda la cual estas unidades de bombeo se encargan de enviar el agua a la parte mas alta de la planta para allí realizar el proceso de potabilización del agua.

# data[].attributes.body
La planta en el proceso de bombeo de agua cruda cuenta con 10 unidades de bombeo las cuales están repartidas en dos estaciones donde en la estación 1 hay 6 unidades y en la estación 2 hay 4 unidades, todas están unidades trabajan a un voltaje de 4,16 Kv, y cuentan con diferente potencia. hay unidades de 1700 Kw, 1500 hp, 1250 hp y 2800 Kw.

# data[].attributes.headline
PLAN DE MANTENIMINETO SUB-ESTACION ELECTRICA 

# data[].attributes.subject
PLAN DE MANTENIMINETO SUB-ESTACION ELECTRICA 

# data[].attributes.body
Rutinas de control diaria

Verificar que las temperaturas del bobinado de los transformadores se encuentren por debajo de 40° C.

Observar que el nivel del aceite se encuentre de la mitad hacia arriba del medidor.

Verificar que la bandera del Qualitrol se encuentre en posición cerrada.

Verificar que la presión del nitrógeno se encuentre entre –6.5 y 6.5 lbs. / pulg 2.

Verificar que no se presente ninguna fuga de aceite en interruptores y transformadores.

Mantenimiento mensual

Prueba de ventiladores e inspección visual.

Mantenimiento trimestral

Revisión de niveles de aceite.

Mantenimiento semestral

revisión o cambio de silica gel.

Mantenimiento anual

ajuste de conexiones eléctricas de alta y barras de conexión.

# data[].attributes.body
Rutinas de control diario

verificación de Temperaturas Motor:

Cojinete guía superior, soporte, guía inferior: menor a 90 Bobinas U, V, W, U’, V’ y W’: menor a 100 oC

Soporte bomba: menor a 60 oC

Mantenimiento mensual

Limpieza y lubricación general del equipo

Mantenimiento trimestral

revisión o cambio de aceite de chumaceras de rodadura.

mantenimiento semestral

revisión o cambio de escobillas de colector de delgas y anillos rozantes.

mantenimiento anual

ajuste de conexiones de altas y RTDS de temperaturas.