# data[].attributes.body
Varmeståbi:
357-361øverst (Alexander+sohiel)
400-405midt (Christian+Henrik)

Guide; Varmeafgiversystemer
6-8 + 12-13(Troels+Ronni)

Danfoss - Quickplanner
Gennemgang af program(Kasper+Kasper)
http://quickplanner.danfoss.com/start.aspx?lang=da-DK&MenuUID=51021ea0-f3cb-4aab-bf5a-1ced0a63f107

# data[].attributes.body
ved opstrøget gulve husk altid bløde bøjninger. og HUSK fastgørelse af alu/varmefordelingspader kun sker i den ene side

# data[].attributes.body
www.gulvvarme.info

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Milton Megatherm har introduceret varmemåtter med 8 mm Pex rør med kobbernet for effektiv varmefordeling.

Varmemåtten fylder kun 15 mm og kan pålægges fliser eller trægulv.

Anvendes i forbindelse med små gulvflader i nybyggeri og til renovering, hvor indbygningshøjden er minimal. Færdig gulvhøjde er 21 mm inkl. 5 mm fliser. Forudsætningen for udlægning er et stabilt underlag af beton eller plader.

Milton Megatherm varmemåtte udlagt på hård isolering kan løse de fleste problemer med kuldebro's adskillelse og fylder kun 12 mm + 15 mm. Samtidig med kuldebros-adskillelsen virker isoleringen som vådrumssikring, hvis den samles med specialtape.

Hvis gulvarealet er over 10 m² skal der anvendes en Megatherm pumpeshunt for at overvinde tryktabet. Der kan anvendes både Minishunt eller vores shuntsystemer med fordelerrør, hvortil vi har forskellige koblinger.

Milton Megatherm leverer en ét-rums regulator til anvendelse ved en, to eller tre måtter. Regulatoren skal monteres i det pågældende rum, og de enkelte måtter SKAL være lige lange, da der ikke er indreguleringsmulighed i boksen.

Hvis ét-rums regulatoren anvendes på fjernvarme, skal koblingerne skiftes til Conex skæreringskoblinger, da de formonterede koblinger kun er godkendt til 6 bar.

Alle fordele samlet i ét produkt:

Ultra lav indbygningshøjde.

Hurtig montering - rør er færdigmonteret på net.

Se hvordan du gør:
Lægning af gulvvarmemåtter på betongulv. Gulvnivellering ved lægning af gulvvarmemåtter. Montering af fordelerrør til gulvvarmemåtter. Montering af fordelerboks til gulvvarmemåtter.

Varmemåtter med koblinger

Megatherm varmemåtter fylder kun 15 mm og kan tilsluttes direkte til centralvarmeanlæg. Standardbredde 1 meter. Varmemåtte kan afkortes i længden.

Pumpeshunt

For optimal styring og for større arealer (op til 25 m ²) anbefaler vi at benytte en Megatherm Minipumpeshunt. Ved overgange til varmemåtte benyt "overgangskoblinger", se tabel.

Styreboks

Megatherm ét-rums regulering monteres direkte på centralvarmeanlæg. Boksen kan håndtere tre varmemåtter (maks. 10 m ²). Ét-rums regulator må ikke tilsluttes direkte fjernvarme. Her skal anvendes en Megatherm pumpe-shunt og Conex koblinger med støttebøsninger.

________________________________________________________________________________

Befæstigelsesdybler

Til gulvvarmemåtter - NY MODEL.

Gaffelstykke

Termostatventil

Cookie information
Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

# data[].attributes.attachment_link.description
Milton Megatherm har introduceret varmemåtter med 8 mm Pex rør med kobbernet for effektiv varmefordeling. Varmemåtten fylder kun 15 mm og kan pålægges fliser eller trægulv. Anvendes i forbindelse med små gulvflader i nybyggeri og til renovering, hvor indbygningshøjden er minimal. Færdig gulvhøjde er 21 mm inkl. 5 mm fliser.

# data[].attributes.body
http://dk.wavin.com/web/losninger/varme/gulvvarme.htm

# data[].attributes.headline
den laveste byggehøjde, jeg har været med til er 2,5 cm. der blev brugt en 8mm gulvslange, som var godkendt til 90 grader og 10 bar

# data[].attributes.subject
den laveste byggehøjde, jeg har været med til er 2,5 cm. der blev brugt en 8mm gulvslange, som var godkendt til 90 grader og 10 bar

# data[].attributes.headline
gulvvarmeslanger er typisk pexslanger, alupex

# data[].attributes.subject
gulvvarmeslanger er typisk pexslanger, alupex

# data[].attributes.body
er perfekt til varmtvandsprintering,

# data[].attributes.body
Selv om gulvvarme øger komforten i huset, og du får varme under tæerne, skal du ikke forvente, at det automatisk får varmeregningen til at skrumpe. Det siger Otto Paulsen, civilingeniør og Ph.d., Teknologisk Institut.

Der er kun foretaget ganske få forsøg i større stil mellem sammenlignelige boliger med og uden gulvvarme. Men de antydede til gengæld, at boliger med gulvvarme alt andet lige bruger en smule mere varme end boliger med radiatorvarme, siger Otto Paulsen.

# data[].attributes.body
El gulvvarme

# data[].attributes.headline
De mest anvendte størrelser ø15mm.,ø16mm. og ø20mm.

# data[].attributes.subject
De mest anvendte størrelser ø15mm.,ø16mm. og ø20mm.

# data[].attributes.body
fordele og ulemper

# data[].attributes.body
Gulvvarme er populært i velisoleret nybyggeri. Ikke blot fordi det giver øget komfort, men også fordi det fungerer godt i samspil med f.eks. jordvarmeanlæg, der leverer en stadig strøm af billigt, lunkent vand til varmesystemet. Mange husejere drømmer derfor også om at installere gulvvarme i deres eksisterende hus

# data[].attributes.attachment_link.entities[].name
Uponor Residential Radiant Heating Installation Applications

# data[].attributes.attachment_link.title
Minitec gulvvarmesystem fra Uponor sikrer lav byggehøjde

# data[].attributes.attachment_link.description
Minitec er Uponors tynde vandbårne gulvvarmesystem og er ideelt til renovering. Nu er det enkelt at installere vandbåren gulvvarme, selv om byggehøjden er begrænset, som det ofte kendes ved renoveringsopgaver eller ved om- og tilbygninger. Her er det nye Uponor Minitec-system på blot 15 mm en fleksibel og effektiv løsning.

# data[].attributes.headline
kan lægges i varmefordelings plader lige under trægulvet

# data[].attributes.subject
kan lægges i varmefordelings plader lige under trægulvet

# data[].attributes.headline
gulvvarme må kun være hoved opvarmer i bygninger som bruges 168 timer om ugen. 

# data[].attributes.subject
gulvvarme må kun være hoved opvarmer i bygninger som bruges 168 timer om ugen. 

# data[].attributes.body
altså villaer
Bygningsrelementet

# data[].attributes.body
gulvvarme med fordelings plader

# data[].attributes.attachment_link.title
Installation af gulvvarme på eksisterende gulv med minimal byggehøjde

# data[].attributes.attachment_link.description
Gulvvarmerør monteret i 15 mm gulvvarmeplade til 12 mm rør. Gulvvarmepladerne leveres med færdige spor og pålimede varmefordelingsplader for montering af gulvvarmerør. Ved montage på denne måde, øges gulvhøjden kun med 15 mm ekskl. overgulv. Herefter lægges et laminat eller parketgulv. Ønskes et vinylgulv lægges først en 10 mm spånplade med fer og not oven på gulvvarmepladerne.

# data[].attributes.body
økonomiske anlæg

# data[].attributes.body
skal laves med blandekreds

# data[].attributes.headline
ligges i stor og lille bue eller spiral 

# data[].attributes.subject
ligges i stor og lille bue eller spiral 

# data[].attributes.body
varmefordeling ned i gulv

# data[].attributes.body
Fremløbstemperatur:
30-40 grader

# data[].attributes.body
Er i andet temp.niv, end radiator(blandesløfe)

# data[].attributes.body
er perfekt til god komfort.