# data[].attributes.body
Kevin Cristhian Ríos Gutiérrez

# data[].attributes.headline
Video de muestra para verificar cómo funciona el tablero de transferencia manual

# data[].attributes.subject
Video de muestra para verificar cómo funciona el tablero de transferencia manual

# data[].attributes.body
Primero se realizó la práctica con solo un ITM y no nos funcionó, luego colocamos 2 ITMS, los cuales hace referencia a el primero para la concesionaria y el otro para el generador, y si nos funcionó.

Se debe evitar la energización de ambos circuitos ya que podría causar un cortocircuito poniendonos así en riesgo

# data[].attributes.headline
CONCLUSIÓN DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

# data[].attributes.subject
CONCLUSIÓN DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

# data[].attributes.body
Es muy importante ya que nos ayuda a detectar una falla en el suministro eléctrico de la concesionaria y nos proporciona más seguridad cuando hay un corto de energía u otro fallo, al momento de que ocurre la falla manda de manera automática a qué la planta eléctrica que se encienda. Luego de encenderse, entra la trasferencia y hace que el generador suministre la energía al sitio a respaldar.

# data[].attributes.body
Tablero de transferencia manual

# data[].attributes.body
Tablero de transferencia automática

# data[].attributes.headline
Simulación del trablero de transferencia manual 

# data[].attributes.subject
Simulación del trablero de transferencia manual 

# data[].attributes.headline
DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE MANDO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

# data[].attributes.subject
DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE MANDO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

# data[].attributes.headline
DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE FUERZA DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

# data[].attributes.subject
DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE FUERZA DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA 

# data[].attributes.headline
PASOS PARA UN TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL

# data[].attributes.subject
PASOS PARA UN TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL

# data[].attributes.body
1. Conectar generador.
2. Desconectar carga del concesionario.
3. Conectar carga al generador.
-RETORNO DE ENERGIA DE LA CONCESIONARIA:
1. Apagar Generador.
2. Desconectar carga del generador.
3. Conectarse al concesionario.

# data[].attributes.body
Es una unidad que se instala para que, inmediatamente se presente una falla en el suministro de energía, se encienda automáticamente la planta eléctrica.

Un ATS también puede comandar el generador de copia de seguridad para iniciar, basado en la tensión monitorizada en el suministro primario, el interruptor de transferencia aísla el generador de respaldo de la empresa eléctrica cuando el generador está encendido y proporcionando energía temporal, la capacidad de control de un interruptor de transferencia puede ser manual solamente, o una combinación de automático y manual.