# data[].attributes.headline
4.4 Otros cables u otros sistemas de instalación 

# data[].attributes.subject
4.4 Otros cables u otros sistemas de instalación 

# data[].attributes.headline
4.3 Conductores desnudos de cobre y aluminio. 

# data[].attributes.subject
4.3 Conductores desnudos de cobre y aluminio. 

# data[].attributes.headline
3.9 Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos 

# data[].attributes.subject
3.9 Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos 

# data[].attributes.headline
4.2.3 Intensidades máximas de cortocircuito admisible en los conductores de los

# data[].attributes.subject
4.2.3 Intensidades máximas de cortocircuito admisible en los conductores de los

# data[].attributes.headline
4.2.2.3Factores de corrección en función de la temperatura ambiente

# data[].attributes.subject
4.2.2.3Factores de corrección en función de la temperatura ambiente

# data[].attributes.headline
4.2.2.2Factores de corrección por agrupación de varios cables.

# data[].attributes.subject
4.2.2.2Factores de corrección por agrupación de varios cables.

# data[].attributes.body
4.2.2.1 Instalación expuesta directamente al sol.

Factor de corrección 0,9 o inferior

# data[].attributes.headline
4.2 Cables formados por conductores aislados con(XLPE), en haz, a espiral visible 

# data[].attributes.subject
4.2 Cables formados por conductores aislados con(XLPE), en haz, a espiral visible 

# data[].attributes.body
4.2.1 Intensidades máximas admisibles

como condiciones normales de instalación las correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre, y a una temperatura ambiente de 40ºC.

# data[].attributes.body
Se aplican a los cables aislados de tensión asignada de 0,6/1 kV y a los conductores desnudos utilizados en redes aéreas.

# data[].attributes.headline
4. INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES POR LOS CONDUCTORES. 

# data[].attributes.subject
4. INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES POR LOS CONDUCTORES. 

# data[].attributes.body
1) Los postes de hormigón se colocarán en cimentaciones monolíticas de hormigón

2) Los apoyos metálicos serán cimentados en macizos de hormigón o mediante otros procedimientos avalados por la técnica

3) Los postes de madera se colocarán directamente retacados en el suelo

# data[].attributes.body
El neutro se conectará a tierra en el centro de transformación o central generadora de alimentación, el neutro protección TN-S, deberán estar puestos a tierra en otros puntos, y como mínimo una vez cada 500 metros de longitud de línea.

# data[].attributes.body
El neutro no podrá ser interrumpido salvo:

a) Interruptores o seccionadores omnipolares

b) Uniones amovibles: no debiendo, en éste caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, .

# data[].attributes.headline
3.5 Identificación del conductor neutro 

# data[].attributes.subject
3.5 Identificación del conductor neutro 

# data[].attributes.body
Conductores desnudos se admite que no lleve identificación

# data[].attributes.body
a) Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.

b) Con cuatro conductores: la sección de neutro será como mínimo, la de la tabla 1 de la ITC-BT-07, con un mínimo de 10 mm2 para cobre y de 16 mm2 para aluminio.

# data[].attributes.body
Empalmes y conexiones de conductores. Condiciones mecánicas y eléctricas de los mismos.

-Los empalmes y conexiones:soporta sin rotura ni deslizamiento del conductor, el 90 por ciento de su carga de rotura.

-Las derivaciones se conectarán en las proximidades de los soportes de línea, y no originarán tracción mecánica sobre la misma

# data[].attributes.body
- En vanos hasta 4 metros 0,10 m

- En vanos de 4 a 6 metros 0,15 m

-En vanos de 6 a 30 metros 0,20 m

- En vanos de 30 a 50 metros 0,30 m

En los apoyos en los que se establezcan derivaciones,podrá disminuirse hasta un 50 , con un mínimo de 0,10 metros.

Apoyos sujetos a fachadas 0,20 metros .

# data[].attributes.headline
3.2 Instalación de conductores desnudos 

# data[].attributes.subject
3.2 Instalación de conductores desnudos 

# data[].attributes.body
Un sólo conductor por aislador

3.2.1 Distancia de los conductores desnudos al suelo y zonas de protección de las edificaciones

1. Al suelo 4 m.

2.En edificios no destinados al servicio de distribución de la energía

- Sobre los tejados ;inclinación del tejado sea superior a 45 grados, a 1 metro

-Sobre terrazas y balcones :3 metros

- En fachadas:

A-0,20 metros

B-

1-Un plano horizontal 0,30M

2-- Dos planos verticales, 1 metro

3-3 metros por debajo de los antepechos

# data[].attributes.body
Inferior a 0,6/1 kV se considerarán, conductores desnudos.

3.1.1 Cables posados

-Directamente posados

-En los espacios vacíos , tensados

Altura mínima al suelo de 2,5 metros

Así mismo se respetará una distancia mínima de 0,05 metros

3.1.2 Cables tensados

-Neutro fiador

-Para el resto cables tensados cables fiadores de acero galvanizado

# data[].attributes.body
2.2.1 Tracción máxima admisible

No será superior a su carga de rotura dividida por 2,5.

Zona A: a) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la temperatura de 15°C.

b) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento dividida por 3, a la temperatura de 0°C

Zona B y C:

a) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga del viento, a la temperatura de 15°C.

b) Sometidos a la acción de su propio peso y a la sobrecarga de hielo correspondiente a la zona, a la temperatura de 0°C.

# data[].attributes.body
1.Como cargas permanentes se considerarán las cargas verticales debidas al propio peso de los distintos elementos: conductores, aisladores, accesorios de sujección y apoyos.

2. - Sobre conductores: 50 daN/m2

- Sobre superficies planas: 100 daN/m2

- Sobre superficies cilíndricas de apoyos: 70 daN/m2

3. Zona A: La situada a menos de 500 m de altitud sobre el nivel del mar.

Zona B: La situada a una altitud comprendida entre 500 y 1000 m.

Zona C: La situada a una altitud superior a 1000 m

# data[].attributes.body
Los tirantes estarán constituidos por varillas o cables metálicos, debidamente protegidos ,carga de rotura mínima de 1.400 daN .

Los tornapuntas, podrán ser metálicos, de hormigón, madera o cualquier otro material capaz de soportar los esfuerzos a que estén sometidos, debiendo estar debidamente protegidos contra las acciones de la intemperie.

# data[].attributes.body
Los apoyos podrán ser metálicos, de hormigón, madera o de cualquier otro material que cuente con la debida autorización de la Autoridad competente, y se dimensionarán de acuerdo con las hipótesis de cálculo indicadas en el apartado 2.3 de la presente instrucción.

# data[].attributes.body
Los accesorios que se empleen en las redes aéreas deberán estar debidamente protegidos contra la corrosión y envejecimiento, y resistirán los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos

# data[].attributes.body
Los aisladores serán de porcelana, vidrio o de otros materiales aislantes que resistan las acciones de la intemperie

# data[].attributes.body
1.1.1 Conductores aislados

-No inferior a 0,6/1kV

-Sección mínima

-Al : 16mm2

-Cu: 10mm2

1.1.2 conductores desnudos

-Resisten acciones de intemperie

-carga de rotura mínima tracción: 410daN

-Tensión nominal inferior a 0,6/1KkV

-Su utilización debidamente justificado, excluyendo el caso de zonas de arbolado o con peligro de incendio.