# data[].attributes.body
*Acceso universal servicios de agua y saneamiento como un derecho humano.

*Gestión y el desarrollo integrado de los recursos hídricos.

# data[].attributes.body
*El agua como un recurso escaso y vulnerable, esencial para la vida, el desarrollo y el medio ambiente.

*Conservación del agua y protección del medio ambiente.

# data[].attributes.body
Objeto: Establecer los requisitos técnicos mínimos para la planificación, el diseño, la construcción y puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable, evacuación de aguas residuales y el drenaje de las aguas pluviales

# data[].attributes.body
*Bajo consumo de agua: Máximo de 6,0 litros . 

*Recomendable doble pulsación de 3 y 6 litros para evacuación de orina y heces respectivamente.

# data[].attributes.body
*Bajo consumo de agua: no mayor a 2 litros por pulsación.

*Presión de 1,0 a 1,5 mca. Tubería descarga 40 a 75 mm

# data[].attributes.body
*Consumo no mayor a 0,15 l/s.

*Para locales públicos con cierre automático con consumo promedio de 0,03 l/s o 1,8 l/min.

*Tubería descarga de 40 mm, mínimo.

# data[].attributes.body
*Consumo NO mayor a 0,15 l/s o 9,0 l/min.

*Tubería descarga de 40 mm, mínimo. Lo mismo para la combinación Tina–Ducha

# data[].attributes.body
*Consumo NO mayor a 0,15 l/s o 9,0 l/min.

*Tubería descarga de 40 mm, mínimo.Rejilla de piso de diametro no menor a 75 mm.

# data[].attributes.headline
LAVAPLATOS, LAVANDERIAS Y PILETAS DE SERVICIO

# data[].attributes.subject
LAVAPLATOS, LAVANDERIAS Y PILETAS DE SERVICIO

# data[].attributes.body
*Consumo no mayor a 0,15 l/s. o 9,0 l/min.  Para locales públicos con cierre automático con consumo promedio de 0,03 l/s o 1,8 l/min.

*Tubería descarga de 40 mm, mínimo.

*Lavaplatos debe contar con desgrasador con tubería de ingreso de al menos 50mm y salida igual o mayor a 75mm.

# data[].attributes.body
*Consumo maximo de 50,0 litros por uso.

*Tubería descarga de 40 mm, mínimo

# data[].attributes.body
COMPRENDE: conexión domiciliaria, almacenamiento si corresponde y red de distribución.

# data[].attributes.body
*DIRECTO 

*INDIRECTO 

*MIXTO

# data[].attributes.body
*Los artefactos o puntos de consumo son alimentados directamente de la red publica.

*Dependen de la presión de servicio de la red

*Continuidad y confiabilidad del servicio

*Interrupciones eventuales programadas

*Debe contar con válvula anti retorno

# data[].attributes.body
*Los puntos de consumo o artefactos están alimentados de una red que a su vez se alimenta de un sistema de almacenamiento o de sistemas hidroneumáticos.

✓Según sea la presión de la red se pueden tener: 

**SISTEMA INDIRECTO SIN BOMBEO: Consta de un tanque elevado alimentado de la red publica y de allí a la red interna.

**SISTEMA INDIRECTO CON BOMBEO: Consta de un tanque cisterna, bombas y tanque elevado y de allí a la red interna por gravedad. La demanda debe ser satisfecha por la red pública para llenar el tanque cisterna.

**SISTEMA INDIRECTO HIDRONEUMATICO: Costa de un tanque cisterna y equipo hidroneumático, La red se presuriza con los tanques hidroneumáticos.

# data[].attributes.body
*Ramificado

*Distribuidor múltiple

*Mixto

# data[].attributes.body
SISTEMA DIRECTO APLICACIÓN:  Cuando la presión en la red pública, es suficiente para servir a todos los puntos de consumo a cualquier hora del día

*VENTAJAS: 

-Menor peligro de contaminación del agua 

-Sistema más económico 

-Posibilidad de medir caudales con mayor exactitud

*DESVENTAJAS 

-No hay almacenamiento en caso de corte de suministro  Solo se puede abastecer edificios de baja altura (2 o 3 pisos) 

-Necesidad de grandes diámetros de tubos para grandes instalaciones

-Las variaciones horarias de la red afectan el abastecimiento en los puntos de consumo mas elevados

# data[].attributes.body
APLICACIÓN: 

Cuando la presión en la red pública NO es suficiente para abastecer a los artefactos sanitarios de los niveles más altos  Tanques de almacenamiento (cisternas y/o elevados), a partir del cual se abastece a la red interna por bombeo o por gravedad *VENTAJAS:

-Existe reserva de agua en caso de corte del servicio en la red pública

-Presión constante en cualquier punto de la red interna fría y caliente

-Elimina sifonajes debido a la separación entre la red pública y la red interna de la edificación

*DESVENTAJAS 

-Mayor posibilidad de contaminación del agua

-Requiere equipo de bombeo

-Mayor costo de construcción y mantenimiento

# data[].attributes.body
El tanque elevado se alimenta de la red pública, a la hora del día o noche cuando se tiene presión suficiente para ello. La red interna se alimenta por gravedad

*VENTAJAS:

-No requiere equipo de bombeo

*DESVENTAJAS:

-El tanque puede NO llenarse, por variaciones de la presión en la red pública.

-Si la demanda real es mayor a la estimada, el tanque puede vaciarse muyrápidamente. Se debe estudiar bien la demanda y la capacidad del tanque. Incremento en el peso de la estructura

# data[].attributes.headline
MATRIZ - TANQUE CISTERNA - BOMBA - TANQUE ELEVADO - DISTRIBUCIÓN

# data[].attributes.subject
MATRIZ - TANQUE CISTERNA - BOMBA - TANQUE ELEVADO - DISTRIBUCIÓN

# data[].attributes.body
El agua ingresa de la red pública al tanque cisterna o tanque bajo de donde el equipo de bombeo envía el agua al tanque elevado, de éste se distribuye a la red interna por gravedad. Es el sistema tradicional en edificios

*VENTAJAS Y DESVENTAJAS: Son las que se indicaron para sistemas indirectos en general y además: 

-En este sistema NO se pueden usar artefactos de válvula (flush) en los últimos niveles  En algunos casos puede afectar la arquitectura del inmueble.

# data[].attributes.headline
MATRIZ - TANQUE CISTERNA - BOMBA – TANQUE HIDRONEUMÁTICO O HIDROCEL

# data[].attributes.subject
MATRIZ - TANQUE CISTERNA - BOMBA – TANQUE HIDRONEUMÁTICO O HIDROCEL

# data[].attributes.body
El agua ingresa de la red pública al tanque cisterna, de donde el equipo de bombeo presuriza un tanque o varios hidroneumáticos o hidroceles que mantienen la presión en el sistema El sistema es útil cuando NO se desea utilizar tanque elevado por razones de arquitectura o estructurales En edificios muy altos, el sistema es muy costoso

*VENTAJAS Y DESVENTAJAS: Son las que se indicaron para sistemas indirectos en general, y además:

-Mejores presiones, sistema ideal para artefactos de válvula (flush)  Sistema más económico en la red interna, ya que resultan longitudes y diámetros menores. Evita el uso de tanque elevado 

-Como el sistema es eléctrico si hay corte de energía, solo trabajan los hidroceles por un corto tiempo adicional. En sistemas con generadores eléctricos de emergencia, se recomienda conectar a este sistema las bombas de agua

# data[].attributes.body
Cuando las presiones en la red pública lo permitan, los pisos o niveles inferiores pueden ser alimentados de forma directa y los superiores en forma indirecta

*Un solo medidor

*Dos medidores en el segundo

NOTA: En casos de sistemas por gravedad, alimentados desde un tanque elevado y cuando NO se le puede dar la altura necesaria al tanque, para los niveles superiores se puede utilizar un equipo de bombeo para los 2 o 3 últimos niveles como un sistema separado, que además tendría un by-pass para alimentación directa del tanque elevado para casos de falta de energía o fallas en la bomba

# data[].attributes.attachment_caption
Sistemas de distribución de agua en edificaciones

# data[].attributes.attachment_link.title
Como instalar un TANQUE de AGUA o TINACO explicado paso a paso