# data[].attributes.body
Teoría atómica: la electricidad es el paso de electrones de un cuerpo a otro cuando estan unidos por un conductor, y estos cuerpos tienen que tener un distinto potencial.

Voltaje: distinto potencial que deben tener dos cuerpos para que al unirlos a traves de un conductor se establezca el paso de la corriente eléctrica.

Intensidad: cantidad de corriente eléctrica que pasa por un circuito eléctrico en la unidad de tiempo.

Resistencia: mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos al paso de la corriente eléctrica. En función de esa resistencia los cuerpos se dividen en:

· Conductores (agua)

· Semiconductores (silicio)

· Aislantes (madera)

Tipos de corriente eléctrica:

· Continua

· Alterna

· Pulsatoria

Código de colores para conductores:

- Fase ----> Marrón y negro (gris en 3ª fase)

- Neutro ---> Azul

-TT ----> Amarillo y verde

Conductores: Aluminio o cobre|Hilo o cablecillo| 1,5 mm2--alumbrado--10A| 2,5 mm2--B.enchufes--16A | 4 mm2--G. electrodomésticos--20A|6 mm2--cocina y horno--25A

Rosca: E-14|E-27|E-40 (goliath)

Canalizaciones: Tubo coarrugado|tubo reforzado|tubo de acero|canaleta|tubo PVC

Características de lámparas en serie:

· Tensiones parciales

· Intensidad constante

· Si una funde el resto no funciona

·No alumbran a su potencia nominal

Características de lámparas en paralelo:

· Tensión constante

· Intensidad parcial

· Si una funde el resto sigue funcionando

· Sí alumbran a su potencia nominal

# data[].attributes.body
· Para maniobrar puntos de luz desde un sitio utilizaremos un interruptor.

· Para maniobrar luces desde 2 sitios utilizaremos 2 conmutadores.

· Para maniobrar luces desde 3 o 300 sitios, utilizaremos 2 conmutadores en los extremos y entre ellos tantos cruces como necesite.

· Los conductores que unen los conmutadores entre si o los conmutadores con los cruces se denominan vueltas.

· Las vueltas seran las dos iguales de la misma sección y del mismo color, pero de distinto color a la fase general.

· Las vueltas pasan por las cajas de conexiones sin cortarse.

· Los puntos de luz y las cajas universales van directamente a la caja de conexiones y nunca se conectan entre ellos.

# data[].attributes.body
Amperímetro: mide la intensidad y se conecta en serie. Esta compuesto de una bobina amperimétrica de hilo grueso y de pocas espiras.

Voltímetro: mide la tensión y se conecta en paralelo. Esta compuesto de una bobina voltimétrica de hilo fino y muchas espiras.

Vatímetro: mide la potencia y su conexión es mixta. Esta compuesto de una bobina amperimétrica y otra voltimétrica, puesto que P=V * I

# data[].attributes.body
El timbre es un fenómeno basado en el elemento del electromagnetismo, tanto los pulsadores como los timbres se acoplaran siempre en paralelo.

La instalación de timbres de escalera esta compuesta por el accionamiento de un timbre desde pulsadores, uno situado en planta y el otro en la centralización de pulsadores de la calle, timbres que se instalaran 1 por vecino.

# data[].attributes.headline
5. INSTALACIÓN DE HABITACIONES SOLTERO Y MATRIMONIO

# data[].attributes.subject
5. INSTALACIÓN DE HABITACIONES SOLTERO Y MATRIMONIO

# data[].attributes.body
Canalización: cada circuito lleva su propia canalización. Las canalizaciones de todos los receptores y aparatos de maniobra van directamente a las cajas de conexiones exclusivamente. Y en estas cajas se hacen las conexiones de los conductores con regletas de conexión.

Conexión: todas las conexiones se realizaran en las cajas de conexiones. Los empalmes de los cables se realizaran con regletas. Las vueltas irán de conmutador a conmutador sin cortarse. Las bases de enchufes no se puentean, todos llevan su línea desde las cajas de conexiones excepto el enchufe del comedor para la televisión, en el que el reglamento hace una excepción y permite que se pongan dos.

# data[].attributes.headline
6. INSTALACIÓN DE RELOJES EN ESCALERA (AUTOMÁTICO DE ESCALERA)

# data[].attributes.subject
6. INSTALACIÓN DE RELOJES EN ESCALERA (AUTOMÁTICO DE ESCALERA)

# data[].attributes.body
Automático de escalera: dispositivo eléctrico que se utiliza para el alumbrado temporal de escaleras, el cual se puede accionar desde diferentes puntos mediante pulsadores.

Cuando pulsamos un pulsador, al cabo del tiempo que le hemos ordenado, la luz se apaga automáticamente.

Esta constituido por un electroimán, un contacto eléctrico y un mecanismo de desconexión temporizado. Existen varios sistemas para regular el tiempo de desconexión.

- Relojeria-->mediante una serie de engranajes.

- Neumático-->mediante una cámara de aire

- Térmico-->mediante una resistencia caldeada.

- Electrónico-->mediante un circuito eléctrico.

Funcionamiento: al accionar cualquier pulsador, actúa el electroimán cerrando el contacto que alimenta a las lámparas y activando el mecanismo de temporización. Una vez finalizado el tiempo programado, se encarga de abrir el contacto, con lo que dichas lámparas se apagan.

# data[].attributes.body
Las lámparas de incandescencia se dividen en:

-No halógenas: se clasifican en:

· Estándar: es la de uso más extendido.

· Globo: es la de uso en la iluminación decorativa domestica o comercial.

. Seta o vela: es la de uso en al iluminación decorativa doméstica o comercial.

· Cónica: es la de uso en al iluminación decorativa comercial.

-Halógenas: se clasifican en:

· Reflector metálico: sulen utilizarse para sustituir a las incandescentes reflectoras. La gama de fabricación es muy variable en tamaños, potencias, tipos de casquillos, voltajes, etc.

· Reflector dicroico: se emplean para la iluminación acentuada en locales comerciales, museos o en el hogar.

· Bi-pin: se emplean en iluminaciones domésticas o comerciales en interiores, en aplicaciones decorativas y en techos (lámparas colgantes).

· Lineales: se utilizaban en la iluminación extensiva de monumentos, parques, jardines y fachadas, así como para la iluminación indirecta en imteriores.

-Fluorescentes: són lámparas de descarga eléctrica en atmósfera de vapor de mercurio a baja presión y un gas inerte cuyo efecto luminosos se basa en el fenómeno de la fluorescencia. Se clasifican en:

· Estándar: aísla los electrodos y el gas de relleno del medio ambiente.

· Compactas: constituidas por uno o varios fluorescentes de miniatura con diferentes formas y elementos complementarios. Pueden ser de dos tipos: integradas o no integradas.

-De descarga: tubo cilíndrico que aísla los electrodos y el gas de relleno del medio ambiente. Puede adoptar varias formas. recto, circular, en forma de "U", etc. Se divide en tres tipos:

· Vapor de Mercurio A.p

· Vapor de Sódio B.p

· Vapor de Sódio A.p

# data[].attributes.body
Esta instalación se utiliza en galerías o estancias de bastante longuitud. Al ir accionando uno de los mecanismos se enciende una lámpara y se apaga la precedente. Cuando retrocedemos en el camino vamos apagando una lámpara y encendiendo la precedente.

El proceso de encendido es:

1.- Al accionar el interruptor S1, se encenderá la lámpara E1.

2.- Al accionar el conmutador S2, se encenderá la lámpara E2 y se apagará E1.

3.- Al accionar el conmutador S3, se encenderá la lámpara E3 y se apagará E2.

4.- Al accionar el conmutador S4, se encenderá la lámpara E4 y se apagará E3.

Siendo el proceso de apagado justamente al contrario.

# data[].attributes.body
Telerruptor: es un dispositivo eléctrico que puede ser accionado desde diferentes puntos mediante pulsadores, y controlar el encendido de varios puntos de luz a la vez. Está constituido por: un electroimán, uno o varios contactos y un mecanismo de apertura y cierre de los mismos.

Cuando la bobina recibe un pulso de corriente, cierra el contacto eléctrico en caso que estuviese abierto y viceversa. Para cambiar de posición el contacto, hay que enviar un nuevo impulso de corriente a la bobina a traves de cualquier pulsador, de forma que cada vez que pulsemos un pulsador, cambie de estado. Hay dos tipos: modulares (en carríl) o pequeños (cajas de conexiones).

# data[].attributes.headline
10. INSTALACIÓN DE HABITACIÓN DE SOLTERO Y MATRIMONIO SEGÚN EL REGLAMENTO DEL 73

# data[].attributes.subject
10. INSTALACIÓN DE HABITACIÓN DE SOLTERO Y MATRIMONIO SEGÚN EL REGLAMENTO DEL 73

# data[].attributes.body
En esta instalación, todos los enchufes van al C1 excepto uno, el cual es el C2. Todos los enchufes del C1 van conectados entre si, y un conmutador hay que puentearlo a uno de los enchufes. En el C1, los cables son de 1'5 mm2 de sección, en cambio en el C2, los cables seran de 2'5 mm2 de sección.

# data[].attributes.body
· Vapor de Mercurio A.p: en estas lámparas tiene lugar en un tubo de cuarzo. Una parte de la radiación de la descarga se da en forma de luz en la región visible del espectro, pero otra parte se emite en la región ultravioleta. La superficie interna de la ampolla exterior en que va alojado el tubo de descarga se recubre con un polvo fluorescente para que se convierta la radiación ultravioleta en radiación visible en la luz.

· Halogenuros metálicos: están formados por metales y otros elementos como flúor, cloro, homo y yodo, constituyen un ejemplo de este tipo de compuestos. Estos últimos elementos no metálicos se denominan halógenos. En la práctica, los yoduros son los halogenuros más empleados en este tipo de lámparas.

· Vapor de Sodio A.p: estas lámparas incorporan una pequeña cantidad de mercurio que permite conseguir una luz de color lanco dorado con un índice de rendimiento de color que está por encima de 60. Esto se consigue, sin embargo, a costa de una eficacia luminosa más baja. En estas lámparas se consiguen mayores potencias con tubos de descarga menores.

# data[].attributes.headline
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA EN UNA VIVIENDA

# data[].attributes.subject
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA BÁSICA EN UNA VIVIENDA

# data[].attributes.body
1. Instalación de receptores

Código de colores para conductores:

-Fase ----> Marrón y negro (gris en 3ª fase)

-Neutro ---> Azul

-TT----> Amarillo y verde

2.  Aparatos de maniobra básicos

· Las vueltas serán las dos iguales de la misma sección y del mismo color, pero de distinto color a la fase general.

· Las vueltas pasan por las cajas de conexiones sin cortarse.

3. Instalación de habitaciones de soltero y matrimonio

Conexión: todas las conexiones se realizaran en las cajas de conexiones. Los empalmes de los cables se realizaran con regletas. Las vueltas irán de conmutador a conmutador sin cortarse. Las bases de enchufes no se puentean, todos llevan su línea desde las cajas de conexiones excepto el enchufe del comedor para la televisión, en el que el reglamento hace una excepción y permite que se pongan dos.

4. Toma de tierra. ITC-BT-18

La puesta a tierra en una instalación tiene por objeto limitar la tensión con respecto a tierra de las masas metálicas, aseguran la actuación de las protecciones y disminuir al riesgo cuando surge una avería en los materiales empleados. Es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Se conecta todo el sistema de tuberías de agua o gas, depósitos de fuel-oil, calefacción central, antenas de TV-R, masas metálicas de aseos y baños, guías de aparatos elevadores, estructura del edificio, así como todos los receptores eléctricos con cubierta metálica, etc.

El conjunto de partes metálicas de un aparto, que en condiciones normales están aisladas de las partes activas, se llaman masa.

La instalación consta de:

a)  Tomas de tierra

-Barras, tubos.

-Pletinas, conductores desnudos.

-Placas.

-Anillos o mallas metálicas constituidas por los elementos anteriores o  sus combinaciones.

-Armaduras de hormigón enterradas, excepto las armaduras pretensadas.

-Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

b)  Conductores de tierra

c)  Bornes de puesta a tierra

-Conductores de tierra

-Conductores de protección

-Conductores de unión equipotencial principal

Conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

d)  Conductores de protección

-Al neutro de la red.

-A un relé de protección

Resistencia:

-24V en local o emplazamiento conductor.

-50V en los demás casos.

6.  Instalaciones interiores en viviendas. ITC-BT-25

Las instalaciones interiores en viviendas deberán regirse por la normativa vigente. Parten del cuadro general de mando y protección, de donde salen los diferentes circuitos independientes o derivaciones que componen la instalación interior de la vivienda.

7. Cuadro general de mando y protección

Constituido por una caja generalmente de material termoplástico auto extinguible (PVC), que puede ser empotrable o para instalación en superficie. En el interior, incorporan generalmente un sistema de carril para la fijación de los dispositivos a instalar, que serán protegidos por una o dos tapas en las que se ha practicado una abertura para poder manipular los dispositivos. El conjunto puede estar protegido por una puerta del mismo material que la caja o de material trasparente. Se colocará junto a la puerta de entrada a una altura respecto al nivel del suelo comprendida entre 1, 2 y 4 m, de forma que los dispositivos queden en posición vertical.

Dispositivos:

-  Interruptor de control de potencia (ICP)= interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, cuya función es desconectar la instalación eléctrica cuando el consumo supere los límites contratados.

-  Interruptor General Automático (IGA)= interruptor que garantiza la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.

-  Interruptores magnetotérmicos (PIA)= pequeño interruptor automático de corte omnipolar y con accionamiento manual, destinados a proteger individualmente cada uno de os circuitos interiores de la vivienda contra sobrecargas y cortocircuitos.

-  Dispositivo de protección contra sobretensiones= según la ITC-BT-23, si fuese necesario.

-  Bornes o pletinas= para la conexión delos conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra, según la ITC-BT-26.

-  Placa= se fijará permanentemente  impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha de realización de la instalación, intensidad del IGA, etc.

8. Derivaciones o circuitos independientes

Electrificación básica:

-  C1= alimentar los puntos de luz – 10A – M16 – 1’5mm²

-  C2= tomas de corriente de uso general y frigorífico – 16A – M20 – 2’5mm²

-  C3= alimentar la cocina eléctrica y horno – 25A – M25 – 4mm²

-  C4= alimentar la lavadora, lavavajillas y termo – 16A – M20 – 2’5mm²

-  C5= tomas de corriente auxiliares, zonas húmedas (aseos y cocina–16A–M20– 2’5mm²

Electrificación elevada:

-  C6= tipo C1 por cada 30 puntos de luz – 10A – M16 – 1’5mm²

-  C7= tipo C2 por cada 20 tomas de corriente – 16A – M20 – 2’5mm²

-  C8= instalación de calefacción – 20A –M25 – 4mm²

-  C9= instalación de aire acondicionado – 25A - M25 – 6mm²

-  C10= instalación de una secadora independiente – 16A – M20 – 2’5mm²

-  C11= alimentación del sistema de automatización – 10A – M10 – 1’5mm²

-  C12= tipo C3 y C4 cuando excede de 6 enchufes – 25A – M20 – 2’5 y 4mm²