# data[].attributes.body
allpolige und allseitige Trennen einer elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen

# data[].attributes.body
Um zu vermeiden, dass eine Anlage, an der gerade gearbeitet wird, irrtümlich wieder eingeschaltet wird, muss ein Wiedereinschalten zuverlässig verhindert werden und mit einem Verbotsschild vor Wiedereinschalten darauf hingewiesen werden.

# data[].attributes.body
durch geeignete Mess-/Prüfmittel wie den Spannungsprüfer die allpolige Spannungsfreiheit feststellen. Dies ist wichtig, weil auf diese Weise festgestellt wird, ob durch elektrische Geräte (z. B. Frequenzumrichter) noch Restspannung vorhanden ist oder sogar versehentlich die falsche Leitung freigeschaltet wurde.

# data[].attributes.body
Nach Feststellen der Spannungsfreiheit werden die Leiter und die Erdungsanlage mit kurzschlussfesten Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen wie beispielsweise einer Erdungsstange miteinander verbunden. Diese Maßnahme bewirkt, dass bei irrtümlichem Einschalten die vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtungen auslösen und dass sich parallel liegende Leitungen, wie beispielsweise bei Freileitungen, nicht durch die kapazitive Kopplung aufladen.

# data[].attributes.headline
Benachbarte unter Spannung stehende Geräte abdecken

# data[].attributes.subject
Benachbarte unter Spannung stehende Geräte abdecken

# data[].attributes.body
Bei Anlagen unter 1 kV genügen zum Abdecken isolierende Tücher, Schläuche, Kunststoffabdeckungen etc. Auch dieser Teil kann bei fachgerechter Ausführung von Punkt 1 bis 3 bei Spannungen unter 1 kV Wechsel- oder 1,5 kV Gleichspannung vernachlässigt werden.

Bei Arbeiten in elektrischen Anlagen mit Spannungen über 1 kV können zusätzliche Abdeckungen mit speziell ausgeführten Isolationsmatten erfolgen, welche im Bereich der Mittelspannung hinreichenden Berührungsschutz zu benachbarten Anlagenteilen bieten. Je nach Situation ist entsprechende anliegende Arbeitskleidung zu tragen. Zusätzliche Warntafeln, Seile oder Absperreinrichtungen können in Anlagen mit Hoch- und Höchstspannung erforderlich sein, welche den genauen und sicheren Arbeitsbereich sichtbar eingrenzen

# data[].attributes.body
Anschluss mit Schutzleiter

(BSP: Waschmaschine, Bügeleisen)

# data[].attributes.body
Schutzisoliert; kein Schutzleiter

(Bsp: Winkelschleifer, Rasierer, Küchengerät)

# data[].attributes.body
Kleinspannung; kein Schutzleiter

(Bsp: Kinderspielzeug, Medizinische Geräte, Stromkreise (24V DC)

# data[].attributes.body
Schutz gegen direktes Berühren

Basis-Isolierung

Abdeckung

außer Handbereich

# data[].attributes.body
Schutz gegen indirektes Berühren

1. ohne Schutzleiter

Schutzisolierung

Schutztrennung für 1 Gerät

2. Mit Schutzleiter

Nullung

Schutztrennung für mehrere Geräte

Schutzerdung

# data[].attributes.body
Schützt wenn der Basis- oder der Fehlerschutz Unwirksam ist

Baderäume und Duschen

Steckvorrichtungen bis 20 A

Dachrinnenheizung

# data[].attributes.body
Hohlwandinstallationen

landwirtschaftliche Anlagen

Altersheim

Kindergärten

# data[].attributes.body
Geschützt gegen Zugang zu gefährlichen Teilen

A => dem Handrücken

B => dem Finger

C => mit Werkzeug

D => mit Draht

# data[].attributes.body
Ergänzende spezielle Information

H => Hochspannungsgeräte

M => Bewegung während Wasserprüfung

S => Sillstand Während Wasserprüfung

W => Wetterbedingungen

# data[].attributes.body
Fehlerstromschutzerdung

# data[].attributes.body
Keine elektrische Verbindung zwischen Betriebserder und Anlagenerder

# data[].attributes.body
Grenze der Wahrnehmung 0,5mA

Beginn der Muskelkrämpfe 15mA

Lebensgefahr ab. 40mA

Verletzungen: Verbrennungen, Gesichts und Augen Verletzung.

Todesursache bei Wechselstrom ist das Herzkammerflimmern wegen der Netzfrequenz von 50 Hz

# data[].attributes.headline
Erste Hilfe bei Elektrounfällen im Niederspannungsbereich

# data[].attributes.subject
Erste Hilfe bei Elektrounfällen im Niederspannungsbereich

# data[].attributes.body
Stromkreis unterbrechen durch zB. Stecker ziehen, Geräte Ausschalten oder Sicherung entfernen oder abschalten.

Notruf Absetzten

Verletzungen versorgen

# data[].attributes.body
Jede Annäherung zum Verletzten bei über 1000V ist Lebensgefährlich das Netzt muss zuerst abgeschalten werden.

Notruf Absetzten

Verletzungen versorgen