# data[].attributes.body
Para la instalación los diámetros varían de acuerdo con el tipo del material.
En la instalación sanitaria los cambios de dirección debe realizarse por medio de curvas suaves usando codos y "y" de 45° o 90° las T nunca deben de usarse en conductos de aguas sucias, solo en tubos de ventilación.

# data[].attributes.headline
Asentamiento de tubería y habilitación de registro

# data[].attributes.subject
Asentamiento de tubería y habilitación de registro

# data[].attributes.body
Se debe realizar de acuerdo con lo siguiente:

Para asentar las tuberías con mortero cemento arena, se debe preparar una cama de arena en el fondo de la excavación.

Los registros deben ser muros de tabique rojo recocido, asentado con cemento arena 1:5, con aplanado pulido en en interior, con tapa de 5cm.

Se permite el uso de registros prefabricados aprobados y certificados para este fin.

# data[].attributes.body
Conductores.
Los conductores utilizados para transportar corriente eléctrica, en la vivienda, deben ser de cobre, si no se especifica el material del conductor, el material y las secciones transversales se deben aplicar como si fueran conductores de cobre.

Aislamiento individual del conductor.
Los conductores portadores de corriente deben ser aislados.
Como mínimo debe ser tipo THW o equivalente, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012

# data[].attributes.body
Para la distribución de agua existen dos tipos de materiales de plástico o de metal. Hay dos tipos de sistemas es de roscado y de embone o empalme.

Tubería y Accesorios:
Los tubos son generalmente de 1/2" a veces 3/4" ó 1"

# data[].attributes.body
Separación de aguas. En las edificaciones ubicadas en zonas donde exista el servicio público de alcantarillado de tipo separado, los desagües de las viviendas deben ser separados; uno para aguas pluviales y otro para aguas residuales, se permite que las tuberías principales de descarga sanitaria y pluvial vayan adyacentes ambas en una misma zanja, garantizando la impermeabilidad de un sistema a otro.

Ventilación. El sistema de ventilación del sistema de drenaje sanitario es un medio de circulación de aire dentro de las tuberías de drenaje. Es necesario considerar el uso de trampas hidráulicas y obturadores para evitar la contaminación en la vivienda por malos olores.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Precauciones

Muebles

Inodoro

Coladeras.

Pisos y muros.

Colocación de muebles sanitarios

Tuberías dispuestas en zanjas, excavación y relleno.

# data[].attributes.body
Integridad del aislamiento. Cuando la instalación se encuentre terminada, los cables no deben tener dañado el aislamiento por mal manejo durante la instalación, el sistema debe estar libre de cortocircuitos y de conexiones a tierra de los conductores portadores
de corriente

# data[].attributes.body
Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y profesional por personal calificado de acuerdo a Artículo 100 de la NOM-001- SEDE-2012. Si se utilizan tapas o placas metálicas en cajas de conexión o cajas de paso no metálicas, éstas deben introducirse como mínimo 6 mm por debajo de la superficie externa de las cajas.

# data[].attributes.body
El supervisor asignado debe constatar que la capacidad, dimensiones y demás características de las unidades de iluminación, equipos, accesorios, controles, arrancadores, centros de carga, interruptores termomagnéticos e interruptor de navaja, canalizaciones y cableado que se utilicen cumplan con las especificaciones indicadas en el proyecto y estén de acuerdo con la normatividad aplicable para cada producto.

# data[].attributes.body
Las Tuberías de Cobre Tipo K se utilizan para la distribución de agua, protección contra incendios, aceites, sistemas HVAC y muchas otras aplicaciones industriales.

Este tipo de tuberías puede utilizar accesorios de compresión debido al grosor de sus paredes (son más gruesas que las de tipo L y M), además de estar disponible en tipos rígidos y flexibles.

La Tubería Rígida Tipo K sirve para la conducción de fluidos por ser un material fuerte, ligero y resistente a la corrosión. Su pared lisa y fabricación sin costura permiten un continuo flujo constante y una resistencia constante ante las presiones internas de trabajo.

Atributos:

1. Es el más grueso y soporta presiones más altas

2. Tipo de cobre DHP

3. Presentación en tramos de 6 metros (20 pies)

4. Norma de fabricación ASTM B-88

5. Norma de fabricación NCH 951

Aplicaciones:

Generalmente son para uso industrial donde las presiones de trabajo son severas.

# data[].attributes.body
Las tuberías de cobre tipo L son el tipo más común de tuberías de cobre. Estas tuberías son más gruesas que las de tipo M y se utilizan en aplicaciones de gasfitería para interiores, para la protección contra incendios y sistemas HVAC en algunos casos.

La Tubería Rígida Tipo L sirve para la conducción de fluidos por ser un material fuerte, ligero y resistente a la corrosión. Su pared lisa y fabricación sin costura permiten un continuo flujo constante y una resistencia constante ante las presiones internas de trabajo.

Atributos:

1. Tipo de cobre DHP

2. Presentación en tramos de 6 metros (20 pies)

3. Norma de fabricación ASTM B-88

4. Norma de fabricación NCH 951

Aplicaciones:

Se utiliza en sistemas de refrigeración, aire acondicionado, plomería interior y conducción de vapor o agua caliente.

# data[].attributes.body
Tubería tipo L

# data[].attributes.body
Se permite el uso de tuberías de cobre rígidas y flexibles de tipo “L” o de tipo “K”, de acero negro, galvanizado, al carbón o inoxidable corrugado o de multicapa de polietileno-aluminio, según sea el tipo de gas y el tipo de presión, siempre que cumplan con los estándares de la NOM-004-SEDG-2004 y de la NMX-X-021-SCFI-2014.
Toda tubería que se pretenda instalar por debajo de pisos, banquetas o pavimentos, antes de colocarse, debe probarse como tramo independiente de la instalación general y debe cumplir con lo establecido en la Sección 3604 y Sección 3703.

# data[].attributes.headline
Deben instalarse de acuerdo a lo siguiente: 

# data[].attributes.subject
Deben instalarse de acuerdo a lo siguiente: 

# data[].attributes.body
Deben de emplearse tramos enteros de tubo, nuevo sin, ondulaciones dobleces y porosidades o grietas.

Los cortes deben de realizarse a la medida exacta y en ángulo recto con respecto al eje longitudinal, con herramientas adecuadas para ese fin.

la separación entre tubería debe permitir realizar fácilmente los trabajos de mantenimiento o reparación.

Se debe de realizar las preparaciones, pasos, conexiones y demás casos similares en piso, cubierta y muros para preservar la integridad estructural del edificio.

cualquier elemento estructural con paso de instalaciones debe ser autorizado por el DRO.

# data[].attributes.body
Las instalaciones de gas deben ejecutarse conforme a las especificaciones del proyecto ejecutivo y de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 41.
Cap. 41.- La instalación de tuberías de cobre debe cumplir con la NOM-002-SECRE-2010 y debe realizarse de acuerdo con lo siguiente:
a. Los tubos deben ser del tipo indicado en el proyecto ejecutivo, sin costura, estirados en frío, sin pliegues, dobleces, ondulaciones y sin daños.
b. Los cortes deben ejecutarse a la medida exacta y en ángulo recto con respecto al eje longitudinal y con las herramientas adecuadas para este fin. Los elementos de apoyo o abrazaderas deben colocarse de acuerdo con el proyecto ejecutivo.
c. Todos los procesos de uniones de soldadura deben realizarse de acuerdo con el proyecto ejecutivo y con las especificaciones del fabricante, empleando mano de obra especializada.

# data[].attributes.body
las instalaciones hidráulicas deben realizarse de acuerdo con lo siguiente:

Debe de construirse y probarse conforme a las especificaciones del proyecto ejecutivo y las normas.

Las redes de tubería instaladas deben cumplir con las pruebas de hermeticidad se debe probar cargándolas a presión como lo indica las normas correspondientes.

Toda tubería que se pretende instalar por debajo de piso, banqueta o pavimento, antes de que se coloque, debe probarse como tramo independiente de la instalación general.

Tuberías y conexiones

las tuberías y conexiones de fierro galvanizado, de cobre, fibrocemento, PVC, y otros materiales.

# data[].attributes.body
Normatividad.
La construcción de instalaciones eléctricas, los equipos y dispositivos que se coloquen, deben cumplir con los requisitos, especificaciones y características que precisen el proyecto ejecutivo y la normatividad aplicable. NOM- 001-SEDE-2005 “Instalaciones eléctricas (utilización)”