# data[].attributes.body
1.1.1. Aislados

No inferior 0,6/1kV

Al= mínimo 16mm2

Cu= mínimo 10mm2

1.1.2. Desnudos

Inferior a 0,6/1kV

# data[].attributes.body
Serán de porcelana, vidrio o otros materiales aislantes que resistan las acciones de la intemperie, corrosión y variaciones de temperatura.

# data[].attributes.body
Protegidos contra corrosión y envejecimiento.

Resistirán esfuerzos mecánicos.

Coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda.

# data[].attributes.body
Serán metálicos, de hormigón, madera y otros materiales autorizados.

Se dimensionaran de acuerdo a los cálculos.

Resistencia elevada a acciones de la intemperie.

# data[].attributes.body
Constituidos por varillas o cables metálicos.

Debidamente protegidos.

Carga de rotura mínima 1.400 daN.

# data[].attributes.body
1. CARGAS PERMANENTES

Cargas verticales debidas al propio peso.

2. SOBRECARGAS DE VIENTO (no se tendrá en cuenta cuando el viento actué en sentido longitudinal de la línea)

3. SOBRECARGAS POR HIELO

-Zona A

-Zona B

-Zona B

# data[].attributes.body
*Sobrecargas viento

# data[].attributes.body
*Sobrecargas hielo

# data[].attributes.body
2.2.1. Traccion maxima admitible

No sera superior a su carga de rotura dividida por 2,5.

ZONA A:

a. Acción de su propio peso, sobrecarga de viento y Tº 15ºC.

b. Acción de su propio peso, sobrecarga de viento dividido por 3 y Tº 0ºC.

ZONA B y C:

a. Acción de su propio peso, sobrecarga de viento y Tº 15ºC.

b. Acción de su propio peso, sobrecarga de hielo correspondiente a su zona y Tº 0ºC.

2.2.2. Flecha máxima

El mayor valor resultante de la comparación entre las dos hipótesis correspondiente a la zona climatológica a una tercera hipótesis de temperatura (no inferior a 50ºC).

# data[].attributes.body
*Cargas para el calculo mecánico de apoyos

# data[].attributes.body
*Coeficientes de seguridad

# data[].attributes.headline
3.1 Instalaciones de conductores aislados

# data[].attributes.subject
3.1 Instalaciones de conductores aislados

# data[].attributes.body
Inferiores a 0,6/1 kV se consideran conductores desnudos.

Los conductores aislados de 0,6/1 kV podrán instarse como: posados y tensados.

3.1.1. Cables posados aislados

1. Directamente posados

2. En los espacios vacíos serán tensados. Altura mínima al suelo 2,5 M y distancia mínima 0,05 M a elementos metálicos.

3.1.2. Cables tensados aislados

Neutro fiador

Cable fiador

(distancia mínima al suelo 4M)

# data[].attributes.headline
3.2 Instalaciones de conductores desnudos

# data[].attributes.subject
3.2 Instalaciones de conductores desnudos

# data[].attributes.body
-Irán fijados a los aisladores de forma que quede asegurada su posición correcta en el aislador.

-Cuando haya derivaciones: solo un conductor por aislador.

-Coeficiente de seguridad superior en un 25%.

# data[].attributes.headline
3.2.1 Distancia de los conductores desnudos al suelo y zonas de protección de los edificios.

# data[].attributes.subject
3.2.1 Distancia de los conductores desnudos al suelo y zonas de protección de los edificios.

# data[].attributes.body
1. Al suelo: 4m, salvo cruzamientos.

2. Edificios no destinados al servicio de distribución de la energía.

a/ Sobre tejados: 1,80M del tejado sin puesta a tierra y 1,50M del tejado con puesta a tierra.

b/Sobre terrazas y balcones: Plano paralelo al suelo y 3M de distancia

c/Fachadas: Plano vertical paralelo 0,20M al muro. Plano vertical paralelo 1M a ventanas, balcones,...

# data[].attributes.headline
3.2.2. Separación mínima entre conductores desnudos y entre estos y los muros o paredes del edificio

# data[].attributes.subject
3.2.2. Separación mínima entre conductores desnudos y entre estos y los muros o paredes del edificio

# data[].attributes.body
En los apoyos donde se hagan derivaciones podrá disminuirse los valore hasta un 50%, mínimo 0,10M.

# data[].attributes.headline
3.3. Empalmes y conexiones de conductores

# data[].attributes.subject
3.3. Empalmes y conexiones de conductores

# data[].attributes.body
1. Los empalmes y condiciones: Deberán soportar el 90% de su carga de rotura. Utilizar solo piezas adecuadas.

2. Las derivaciones: Se conectaran en las proximidades de los soportes de línea.

# data[].attributes.headline
3.4. Sección mínima del conductor neutro

# data[].attributes.subject
3.4. Sección mínima del conductor neutro

# data[].attributes.body
1. Dos o tres conductores: igual a los conductores de fase.

2. Cuatro conductores: 10mm2 cobre y 16 mm2 aluminio.

# data[].attributes.body
Identificado con sistema adecuado. Los conductores desnudos se admite que no lleven identificación.

# data[].attributes.body
No podrá ser interrumpido salvo por:

a/ Interruptores o seccionadores omnipolares

b/Uniones amovibles

# data[].attributes.body
Se conectara a tierra en el centro de transformación o central generadora de alimentación.

TN-S puesta a tierra cada 500M.

# data[].attributes.body
-POSTE DE HORMIGON: CIMENTACION MONOLITICA DE HORMIGON.

-APOYO METALICO: CIMENTADOS EN MACIZOS DE HORMIGON

-POSTES DE MADERA: DIRECTAMENTE RETACADOS EN EL SUELO

# data[].attributes.headline
3.9 Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos

# data[].attributes.subject
3.9 Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos

# data[].attributes.body
3.9.1.1. Con líneas aéreas de alta tensión: la línea de baja tensión deberá pasar por debajo de la de alta.

3.9.1.2. Con otras líneas eléctricas aéreas de baja tensión: Distancia entre los conductores desnudos mas próximos 0,50M. Aisladas pueden en contacto.

3.9.1.3. Con líneas de telecomunicación: Las líneas de baja tensión por encima.

Distintos apoyos: 1M.

Apoyo común: 0,50M.

3.9.1.4. Carreteras y ferrocarriles: Altura mínima al conductor mas bajo 6M.

3.1.9.5. Con ferrocarriles electrificados, tranvías, trolebuses: Altura mínima 2M. Al desconectarse separación mínima 0,30M.

3.1.9.6. Teleféricos y cables transportadores:

Baja tensión por encima 2M de separación y por debajo 3M.

3.1.9.7. Ríos y canales navegables:

Galibo considerado 6M. H(altura)= Galibo +1M.

3.9.1.8. Antenas receptoras de radio y televisión:

Cuando sean desnudos distancia de 1M. Prohibido fijar antenas en los apoyos de las líneas.

3.9.1.9. Con canalizaciones de agua y gas:

Distancia mínima 0,20M. Evitar cruce vertical.

Líneas aéreas desnudas 1M mínimo de separación.

# data[].attributes.body
3.9.2.1. Con líneas aéreas de alta tensión: Evitar distancias inferiores a 1,5 veces la altura del apoyo mas alto.

Excepción en acceso a central, etc:

Igual o inferior a 66kV: no inferior a 2M

Superior a 66kV: no inferior a 3M

*Podrán ir en mismos apoyos si se cumplen algunas condiciones.

3.9.2.2. Con otras líneas de baja tensión o telecomunicaciones: Si ambos son conductores aislados mínimo 0,10M, conductores desnudos 1M, mismo apoyo 0,50M.

3.9.2.3. Con calles y carreteras: Circulación rodada 6M, demás casos 5M. Cuando sean conductores aislados 4M en zonas que no haya circulación rodada.

3.9.2.4.Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses: Distancia horizontal 1,50M mínimo.

3.9.2.5. Zonas de arbolado: Cables aislados en haz preferiblemente. Si es desnudo no puede tocar ramas.

3.9.2.6. Canalizaciones de agua: 0,20M de separación mínima. 1M entre empalmes y juntas de canalizaciones de agua. Canalización de gua por debajo de líneas eléctricas. Arterias principales de agua a 1M de líneas.

3.9.2.7. Canalizaciones de gas: 0,20M de separación mínima de líneas. Las de gas de alta presión a 0,40M. Empalmes eléctricos a 1M de canalizaciones de gas. Distancia horizontal 0,20M mínimo. Arterias principales de gas a 1M de líneas.

# data[].attributes.headline
4.1. Intensidades máximas admisibles en condiciones normales de instalación (un solo cable, instalado al aire libre y temperatura 40ºC)

# data[].attributes.subject
4.1. Intensidades máximas admisibles en condiciones normales de instalación (un solo cable, instalado al aire libre y temperatura 40ºC)

# data[].attributes.body
0,6/1 kV XLPE

# data[].attributes.body
4.2.1. Expuesto al sol = 0,9 o inferior

# data[].attributes.headline
4.2.3. Factor de corrección de temperatura ambiente (diferente a 40ºC)

# data[].attributes.subject
4.2.3. Factor de corrección de temperatura ambiente (diferente a 40ºC)

# data[].attributes.headline
4.3. Intensidades máximas de cortocircuito

# data[].attributes.subject
4.3. Intensidades máximas de cortocircuito

# data[].attributes.headline
4.4. Densidad de corriente: conductores desnudos de cobre y aluminio

# data[].attributes.subject
4.4. Densidad de corriente: conductores desnudos de cobre y aluminio