# data[].attributes.body
SEGURIDAD E HIGIENE

# data[].attributes.attachment_link.title
Reglamentación de la Ley Nº 19587 CAPITULO 16

# data[].attributes.body
CUESTIONARIO

# data[].attributes.body
MANIPULACIÓN DE TUBOS

# data[].attributes.body
5 PUNTOS DE PREVENCIÓN
EN CALDERA

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Publicado el

1. 1. Generadores de Vapor Prevención en Calderas Jose Luis Ferreira 1 PREVENCION DE LOS ACCIDENTES EN CALDERASAccidentes es un suceso que altera el normal desenvolvimiento de una faena, pudiendo haber lesionadoso no.El factor más importante en la secuencia de un accidente es la causa que puede provenir de: Acciones Inseguras Condiciones InsegurasSi aplicamos estos principios de seguridad a las calderas podemos decir lo siguiente:Condiciones Inseguras: Se pueden considerar como condiciones seguridad o inseguridad en el ambientede trabajo y tratándose de calderas estas dependerán: De la calidad de la construcción Del estado de la caldera De que los accesorios sean suficientes y en buen estado Del sistema de mantención y funcionamientoAcciones inseguras: Son inherentes al hombre, y en nuestro caso específicamente al operador decaldera, y dependerán de los siguientes factores: Conocimientos suficientes para el manejo de la caldera Condiciones personales tales como: negligencia, intemperancia, desinterés, falta de seriedad, etc., en el desempeño de sus funciones. Conciencia de la responsabilidad de su cargo y cumplimiento de las instrucciones y reglamentos del manejo y cuidado de calderas.FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PREVENCION DE ACCIDENTESDe planificación Espesores de planchas Detalles de soldaduras Accesorios de seguridad Calidad de materiales utilizados Detalles de construcción e instalaciónEsta guía es fundamental para ejecutar con seguridad la construcción e instalación de calderas-De construcción Material usado Mano de obra Capacitada y estricta vigilancia de estos factores Fiel interpretación de la planificación (planos, normas, etc.)Construida la caldera, el fabricante deberá acreditar por un certificado, la calidad de ella, garantizando queestá en condiciones de operar a la presión máxima para la que fue diseñada.De instalación e inspecciones oficiales Seguir especificaciones del fabricante Mano de obra especializada Seguir reglamentación vigenteRespecto a esto último, actualmente, el reglamento que rige es el Decreto Nº 48 del 12 de Mayo de 1984.Por esto la planificación de estas instalaciones deberán cumplir los requisitos reglamentarios, además delas especificaciones técnicas de fabricación.De operaciónUna vez puesta en servicio la caldera, la idoneidad del operador, para la operación y cuidado del equipoes fundamental. Su capacitación deberá ser en relación a la complejidad y riesgo del equipo a operar.Para dar cumplimiento a lo anterior, se deberá cumplir con la indicado en la reglamentación legal vigente(Art. 43 al 46 del Decreto 48/84)

2. 2. Generadores de Vapor Prevención en Calderas Jose Luis Ferreira 2 Contar con curso de caldera Aprobar examen en el Servicio de Salud Renovación de certificaciónDe mantenciónDesde el momento que se inicia el funcionamiento de una caldera deberá planificarse su programa demantención, que debe cumplir como mínimo: Revisión periódica de la caldera y sus accesorios Llevar un libro de novedades donde se registren los detalles de los programas de mantención. Tratamiento de aguasEl objetivo de la mantención en la prevención de accidentes, es adelantarse a prevenir las posibles fallasque los provocan. Además influye en la duración del equipo y el rendimiento de la instalaciónSe debe recordar que es el usuario el responsable de esta mantención y del correcto uso del equipo segúnsu diseño.No obstante lo anterior, será el operador la persona clave en la marcha del equipo, de ahí su idoneidad.FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE CALDERASPara el buen funcionamiento de una caldera, es muy importante instalarla en una sala que tenga suficienteluz, buena ventilación y espacio que permita trabajar sin dificultad al operador de caldera teniendo elespacio suficiente para que cada una de sus partes sean accesibles. Se debe ubicar lo más cerca posiblede los puntos de consumo de vapor, a fin de disminuir al máximo las pérdidas de calor por condensaciónde las cañerías.Una vez cumplido el trámite de inspecciones y pruebas se pondrá en marcha, donde se procederá de lasiguiente manera: 1. Realizar una revisión general de todas las instalaciones a fin de detectar cualquier anormalidad que pudiera poner en riesgo al equipo y las personas. 2. Controlar los accesorios de alimentación de agua, tanto del servicio como la de reserva. Verificar que el tubo de nivel indique efectivamente el nivel de agua existente en la caldera. 3. Revisar el hogar y prepararlo para la ignición. 4. Abrir válvula atmosférica superior a fin de permitir la salida del aire desde el interior de la caldera 5. Llenar la caldera con agua hasta unos 2 o 3 cms. , inferior al de nivel de trabajo, espacio que se deja para la dilatación del agua al calentarse. 6. Encender el fuego, asegurándose de realizar un calentamiento gradual (lento). 7. Una vez que comenzó a generar vapor cerrar la válvula atmosférica superior. 8. Una vez que esta funcionando con presión de vapor, verificar el funcionamiento correcto de todos los accesorios.Durante el funcionamiento de la caldera debe cuidarse la alimentación en forma regular de agua ycombustible. No debe permitirse que el nivel de agua baje demasiado, ni suba más de lo normal (estocuando no existen reguladores automáticos de control de nivel). En el primer caso exigiría unaalimentación muy prolongada, lo que enfriaría la caldera y baja la presión de vapor; en el segundo caso elvapor que se produce es muy húmedo.El exceso de carga en el hogar se traduce en pérdidas de combustible y obstrucción de los conductos dehumo. Además se podrían producir explosiones en las zonas de combustión y conductos de humo.MANTENCIÓN DE LA COMBUSTIÓN1.- Hogar de combustible sólido:EncendidoPara realizar un encendido del fuego adecuado, se debe distribuir lo más uniformemente el combustiblesobre las parrillas del hogar, colocando una delgada capa. No se deben emplear elementos combustiblescomo parafina o bencina, por que se desarrollaría un intenso calor en forma rápida, produciendodilataciones desiguales con riesgo de deformaciones, filtraciones, etc. Una vez que arda deberáalimentarse el fuego gradualmente hasta alcanzar lo ideal y comenzar a generar presión.

3. 3. Generadores de Vapor Prevención en Calderas Jose Luis Ferreira 3Recuerde que antes de comenzar a generar presión, deberá abrirse la válvula atmosférica para eliminar elaire contenido en la caldera, evitando oxidaciones prematuras y problemas de presiones falsas al interiorde la caldera.Mantenimiento del fuego.El fuego se deberá mantener de manera de que la presión se mantenga dentro de lo requerido.Cualquiera sea el tipo de combustible sólido que se esté utilizando se deberá cuidar de que la distribuciónde esta sea uniforme y en cantidad adecuada, evitando de abrir muchas veces la puerta del hogar para noenfriar el proceso de combustión.En todo caso, lo anterior dependerá fundamentalmente de la pericia del operador (capacitación yexperiencia).Otra cosa importante es que el operador no debe descuidar la limpieza frecuente del hogar y de losconductos de salidas de los gases de combustión a fin de facilitar la buena combustión.Deberá asimismo el operador mantener siempre cerca y apartado el combustible que se necesitará demanera que no se pierda la buena combustión y tener que recurrir a un gasto adicional e innecesario decombustible para recuperar la temperatura ideal de combustión.2.- Hogar con combustible líquido (petróleo atomizado)Para obtener una buena combustión en un hogar con quemadores de petróleo es necesario: 1. Que haya una correcta presión y temperatura del petróleo a fin de obtener una atomización ideal (estos parámetros dependerán de la caldera y el tipo de petróleo) 2. Un correcto ajuste del quemador en el registro de aire (cavidad donde va colocado el quemador) 3. Un correcto ajuste de las puertas del registro de aire para admitir solamente la cantidad necesaria de aire para la combustión. Hoy, normalmente estos ajuste se regulan en forma automática) 4. Controlar la acción del tiraje forzado, a fin de entregar el correcto volumen de aire, con las puertas de aire de los quemadores completamente abiertos (desde hace algunos años, estos procesos de regulación son automáticos) 5. Limpiar periódicamente los filtros de petróleo, inyectores y electrodos evitando que los residuos y sedimentos obstruyan el correcto funcionamiento del quemador.MANTENCIÓN DE LA PRESION DE VAPORCuando el consumo de vapor es constante la presión no tendría que variar salvo por descuidos deloperador. Si la presión ha subido el operador deberá cerrar las entradas de aire no alimentando concombustible. Otra alternativa, si el nivel de agua lo permite, se puede inyectar agua fría, ya sea con labomba de alimentación o el inyector auxiliar de agua.Cuando se trata de consumo variable, si este aumenta y el operador nota un descenso en la presión,deberás aumentar la cantidad de combustible y la entrada de aire.PURGAS DE LA CALDERAPara eliminar los residuos que se pueden formar en el fondo de la caldera mientras esta está enfuncionamiento, deberán realizarse las purgas correspondiente, abriendo la válvula de purga o dedescarga.Primeramente se abrirá y cerrará bruscamente por unos segundos (5 a 10 segundos), a fin de removertodos los sedimentos acumulados en el fondo, luego se abrirá completamente la válvula de purga porvarios segundos a fin de salgan todos lo sedimentos removidos, la duración de la purga normalmentecorresponde al descenso del tubo de nivel en unos dos centímetros.De preferencia las purgas se realizarán en la mañana por que durante este período por la calma de lanoche los sedimentos se han precipitado casi en su totalidad. Cuando el sistema de turno es continuado,conviene purgar en la tarde.Estas purgas se realizarán según sea la calidad de agua de alimentación, pero por lo menos se realizaráuna vez por turno diariamente.

4. 4. Generadores de Vapor Prevención en Calderas Jose Luis Ferreira 4Muy importante, antes de realizar una purga de larga duración se debe observar el nivel de agua en eltubo, prefiriendo la realización de esta cuando el nivel de agua está en su punto máximo.También se pueden realizar purgas con la finalidad de enfriar la caldera (purgando e inyectando agua) ypara probar en algunos casos los sistemas de alarmas de baja de nivel de agua, purgando hasta quedescienda el nivel por sobre el nivel de seguridad.DETENCIÓN DE CALDERASCuando se va a proceder a parar una caldera se deberá tener siempre cuidado de inyectar agua paradejarla con un nivel mas o menos normal.En las calderas revestidas con mamposterías de ladrillos se deberá tener especial cuidado, a fin de cuidarque la caldera no se seque por la noche por efecto del calor acumulado por la mampostería. Puedepresentarse el caso de que si se ha dejado la caldera con una pequeña presión, esta haya aumentado y asu vez el nivel haya subido; este hecho, se debe a que al inyectar agua antes de parar, la caldera haquedado con agua mas o menos fría. Durante la noche la mampostería entrega calor calentando el agua,que se dilata, aumentando el volumen y generando presión.EMBANCAMIENTO DEL FUEGOCuando El fuego se embanca, es decir, se ha apagado, no debe olvidarse que una cantidad suficiente deaire deberá seguir pasando a través de la instalación para evitar la acumulación de gases combustibles yposibles explosiones al quemarse en forma instantánea. Es indispensable en estos casos abrir la puerta decenicero y puerta del hogar.LIMPIEZA DE LAS CALDERASLa caldera debe limpiarse de acuerdo a un programa de mantención según el manual de operación decada caldera. No obstante, una forma de ver cuando requiere limpieza es abriendo la llave de grifo deprueba a nivel normal de agua (válvula central), cuando bota agua a intervalos (escupe), ello indicaría quela caldera tiene espuma y lodos en suspensión. La limpieza se realiza por la puerta de hombre y tapas deregistros.HOLLÍNEl principal componente del hollín puro, o negro del humo, es el carbono. La composición del hollín comúnvaría considerablemente, dependiendo de la calidad y clase de combustible empleado; ácido y alquitranesmezclados con el negro de humo son los contribuyentes normales del hollín de las calderas.Debido principalmente a su estado esponjoso, el hollín es 5 veces más aislador que el asbesto; por estarazón el rendimiento de una caldera, y en especial su capacidad de vaporización, baja rápidamente cuandose deja acumular hollín, aunque sea en pequeñas cantidades. Si el hollín no se remueve a menudo elcarbono se quema en parte y la masa tiende a formar una especie de cemento que se pega fuertemente alas superficies metálicas.La limpieza se efectúa mediante chorros de vapor, empleando mangueras y pitones en las calderaspequeñas y red de cañerías y pitones movibles en las grandes o diariamente con escobillones especialesde acero.CONSERVACIÓN DE LAS CALDERAS EN RECESOPara impedir las corrosiones producidas en las calderas por el aire húmedo, en los períodos de descansosprolongados, lo mejor es llenarla con agua nueva, vigilando constantemente que permanezca llena porcompleto.El agua que se coloque a la caldera debe ser básica, lo que se asegura colocando al agua potable cal, enproporción adecuada.Al dejar la caldera completamente vacía, debe cubrirse interiormente con barnices especiales. Al vaciaruna caldera, para evitar enfriamientos bruscos y recalentamientos del metal, debe tomerse las siguientesprecauciones.

5. 5. Generadores de Vapor Prevención en Calderas Jose Luis Ferreira 5 1. Apagar el fuego completamente, retirando los residuos de combustible no quemados. 2. cerrar la puerta del hogar, la del cenicero y del registro, con el objeeto de impedir la entrada de aire demasiado frío. 3. Aguardar a que la mampostería se haya enfriado, pues de otra manera los metales podrían recalentarse en su parte superior y la dilatación dispareja daría lugar a filtraciones y deformaciones. 4. Vaciar la caldera, enfriando paulatinamente el agua, con este fin se introduce agua fría mientras la llave de purga se mantiene abierta. Esta operación tiene por objeto impedir el endurecimiento de los depósitos de sales que tienen la tendencia a formarse sobre las planchas demasiado calientes. EMERGENCIAS EN CALDERASAUMENTO SÚBITO DE LA PRESIÓNEsto sucede generalmente cuando disminuye el consumo de vapor, o cuando se descuida el operador decaldera y hay exceso de combustible en el hogar. Es relativamente sencillo reducir la presión, reduciendoel tiraje de tiro de chimenea y abriendo un poco la puerta del hogar. Si el nivel lo permite, se puede realizarpurgas de fondo prolongadas inyectando agua fría a la vez, enfriando así el agua y disminuyendo la presión. Hay casos mas complicados en calderas de combustible de leña de hogares grande donde no esposible retirar el combustible, y que por alguna razón se debe cerrar totalmente el consumo de vapor yademás puede darse que no funcione la válvula de seguridad, en este caso la presión aumentarárápidamente. Aquí deberá actuar rápidamente, si el nivel lo permite se debe realizar purga prolongada coninyección de agua fría y enfriar la caldera,Con quemadores de petróleo, el problema es más sencillo, por que normalmente frente a un aumento depresión los reguladores automáticos (presostatos), apagarán de inmediato el quemador.PRODUCCIÓN DE VAPOR DIFÍCILCuando una caldera produce vapor con dificultad, puede deberse a una causa accidental o permanente,que podría ser una construcción defectuosa, o la mala disposición de la caldera o del hogar. Elemparrillado puede ser demasiado pequeño, los conductos de humo demasiado largos y estrechos yposeer codos que dificulten la circulación, la chimenea puede ser baja y demasiado estrecha. En todo casola solución estaría en reconstruir las partes defectuosas.Cuando la producción de vapor es difícil por una causa accidental puede deberse a: que el fuego esté malencendido o que el emparrillado esté obstruidos por escorias. Los conductos de humos pueden obstruidospor cenizas (hollín), cuando no se ha realizado una limpieza a fondo.DESCENSO RÁPIDO DE LA PRESIÓNPuede deberse a descuido del operador de caldera en la alimentación del fuego; en este caso debeproceder por todos los medios de activarlo, deteniendo el consumo si el descenso de presión ha sido muygrande, siempre y cuando el efecto sobre la producción o uso del vapor no sea mayor. Otra causa podríaser una alimentación por agua fría por período muy largo o bien un sobre consumo no establecido.DESCENSO EXCESIVO DEL NIVEL DE AGUA.Es la falla más grave que se puede presentar. Si este nivel no ha descendido más allá del límite permitidoy visible, bastará con alimentar rápidamente con agua la caldera hasta alcanzar el nivel normal. Pero si elnivel ha bajado demasiado en que no es posible visualizarlo en el tubo de nivel, entonces la caldera seconsiderará como seca, y se procederá de la siguiente manera: quitando el fuego si es posible, cerrarcompletamente el consumo de vapor y dejarla enfriar completamente y lentamente, en este último caso(caldera seca), jamás se deberá alimentar agua por que podría originar una explosión del equipo.Cualquiera sea el caso de los mencionados en relación a baja de nivel de agua, la caldera no podráponerse en funcionamiento, sin antes haber realizado todas las pruebas de seguridad indicadas en lareglamentación vigente con su correspondiente certificación.Se debe acotar que en calderas de tipo acuotubular, el descenso del nivel de agua frente a una falla deeste tipo es más rápido.

6. 6. Generadores de Vapor Prevención en Calderas Jose Luis Ferreira 6EXPLOSIONESLas explosiones de las calderas son desastre de gravedad extrema, que casi siempre ocasionan la muertea cierto número de personas dependiendo las características de cada caldera. La caldera se rasga, sehace pedazos, para dar salida a una masa de agua y vapor, los fragmentos de las calderas son arrojados agrandes distancias.Estos accidentes terribles han sido atribuidos durante mucho tiempo a causas excepcionales y fuera delalcance de la prevención, es decir, se le ha considerado como caso de fuerza mayor.El estudio de las causas de las explosiones ha permitido determinar que estas se deben a: 1. Construcción defectuosa 2. Falla de los accesorios de seguridad (válvulas, alarmas, control de nivel, etc.) 3. Negligencia, descuido o falta de capacitación del operador 4. Mezclas explosivas en los conductos de humos 5. falta de agua en la caldera (la más frecuente) 6. Incrustaciones masivas o desprendimiento de planchones de incrustaciones. 7. EmbancamientoCuando el nivel de agua baja, deja al descubierto las planchas, que estando en contacto con el calor de lacombustión se recalientan hasta el rojo. Al recalentarse las planchas pierden gran parte de su resistencia,el vapor se produce en menor cantidad por la disminución de la superficie de calefacción. El vapor situadosobre el agua se recalienta mucho. Si entonces se inyecta agua o abre cualquiera de las llaves de salidadel vapor, la explosión se producirá con toda seguridad.Las incrustaciones actúan como aislantes dejando las planchas de la caldera sometidas a calor y sincontacto con agua. De esta manera se van recalentando y perdiendo su resistencia hasta que no soncapaces de resistir la presión y se produce la explosión.También pueden desprenderse capas de incrustaciones de gran tamaño, las que dejan bruscamente encontacto, planchas recalentadas con el agua, produciéndose evaporación instantánea que la caldera noresiste.

# data[].attributes.body
Prevencion de riesgos en usos de aire comprimido

# data[].attributes.body
MANEJO DE CILINDROS

# data[].attributes.attachment_link.title
Manejo de Cilindros de Gas CGC   Seguridad Industrial

# data[].attributes.body
CORRECTO O INCORRECTO