# data[].attributes.headline
INVESTIGAR LAS LLAVES TERMOMAGNETICAS , CORRIENTES NOMINALES OFRECEN , CURVAS DE DISPARO

# data[].attributes.subject
INVESTIGAR LAS LLAVES TERMOMAGNETICAS , CORRIENTES NOMINALES OFRECEN , CURVAS DE DISPARO

# data[].attributes.body
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ACTI 9 IC60N 2 X 4 AMP 50KA 220V, A9F74204, SCHNEIDER-ELECTRIC

Disparo y señalización a distancia mediante auxiliares adicionales.
VisiTrip ™ para seguridad durante el mantenimiento y VisiSafe ™ para reducir el tiempo de intervención.
Características técnicas:
Rango de calibres de 0,5 a 63 Ampere.
Disponible en 1, 2, 3 y 4 polos.
Tensión de empleo: 230/400 VCA.
Poder de Corte 6.000A según IEC 60898 y 10.000 según IEC 60947
Curvas de disparo disponibles:
Curva B: los disparos magnéticos están entre 3 y 5 In.
Curva C: los disparos magnéticos están entre 5 y 10 In.
Curva D: los disparos magnéticos están entre 10 y 14 In.

# data[].attributes.headline
FORMA DE FIJARLA LLAVE AL TABLERO,COMO SE FIJA AL TABLERO

# data[].attributes.subject
FORMA DE FIJARLA LLAVE AL TABLERO,COMO SE FIJA AL TABLERO

# data[].attributes.body
tablero de distribución tipo tornillo generalmente es de madera o de metal con fondo de madera. Las llaves se aseguran a la base mediante uñas metálicas con unos tornillos autorroscantes. La llave térmica tipo tornillo tiene cuatro ranuras que permiten que se asegúrela tablero.

El tablero de distribución tipo engrape es muy similar en su forma a los de tipo riel. La diferencia es que en la base del tablero se ubican unas platinas metálicas delgadas conectadas entre sí, de tal forma que basta con presionar

la llave para que quede asegurada y conectada. La llave térmica para este tipo de tablero no tiene

terminales de conexión externa, sus terminales vienen en la

parte inferior.

# data[].attributes.body
Una gran parte de los breakers (disyuntores) son termomagnéticos, lo cual significa que combinan dos mecanismos de protección: uno es accionado por calor, y el otro por inducción electromagnética. Tanto el calor como la inducción son provocados por la corriente que demanda el circuito conectado al breaker.

El objetivo de combinar dos mecanismos de protección es tener un breaker con dos tipos de respuesta, cada una contemplada para ciertos tipos de fallas eléctricas. Sin embargo, el objetivo es el mismo: proteger los conductores y el equipo eléctrico conectado al circuito.

Aparte de los principios físicos utilizados, la principal diferencia entre los dos mecanismos de protección es que la magnética es instantánea, mientras que la térmica tiene un retraso de tiempo.

# data[].attributes.body
Cortar la energía eléctrica del inmueble en el interruptor principal, verificar que no allá paso de corriente ,desmontar la tapa del tablero instalar el breaker nuevo, Presiona firmemente el interruptor para encajarlo en la barra colectora, Conecta el cableado del circuito al panel eléctrico Limpia los objetos extraños del panel y coloca la tapa.

Enciende el interruptor principal y verificar el funcionamiento del breaker.