# data[].attributes.body
Andy Gutierrez
Paola Sac Zetino
Analucia Herandez

# data[].attributes.headline
TIPOS DE TUBOS PARA INSTALCIONES HIDRAULICAS 

# data[].attributes.subject
TIPOS DE TUBOS PARA INSTALCIONES HIDRAULICAS 

# data[].attributes.body
Tuberías de PVCDada su demostrada peligrosidad para la salud, sólo puede utilizarse en las instalaciones desaneamiento.MecanismosLos mecanismos son aquellos elementos instalados en los puntos de servicio a fin de regular laaportación de agua. Los mecanismos más importantes son:• Grifos de lavabos y duchas.• Grifos temporizados de cierre automático. Requieren de una presión mínima de 1,5Kg/cm2 para poder funcionar.• Cisternas de descarga. Son similares a los grifos en su consumo.• Fluxómetros para inodoros. Funcionan como las cisternas pero no poseen acumulación; descarganuna gran cantidad de agua de golpe en la taza del inodoro para limpieza.Requieren de una presión mínima de 1,5 Kg/cm2 y un caudal de 1,5 l/seg.Grupos de PresiónEn algunas zonas altas, en edificios antiguos, o en zonas rurales con captaciones propias o concisternas de acumulación, no siempre existe la presión requerida.Los Grupos de Presión se emplean para generar una presión suplementaria a la red en estos casosen que no existe la fuerza suficiente para abastecer al edificio.Una correcta presión en la red es necesaria para el buen funcionamiento de electrodomésticos comocalentadores de agua instantáneos o lavadoras. También permite disponer del caudal necesario paralavabos y duchas.El grupo de presión se compone de una bomba y un depósito regulador.Al haber determinado la presión necesaria en la instalación, se regula el grupo para que se mantengasiempre el depósito regulador con la presión suministrada por la bomba. Cuando se abre un grifo,baja la presión en el depósito; seguidamente se acciona la bomba para restablecer el nivel de aguadentro del depósito.

# data[].attributes.body
Tuberías de PolipropilenoEstas tuberías se utilizan en instalaciones interiores. Son más caras que las de cobre pero resultande fácil instalación ya que sus uniones se efectúan mediante piezas de soldadura térmica. Soportanhasta temperaturas de 90 ºC sin generar condensaciones. Estas tuberías son ideales paraempotramiento porque tienen muy poca pérdida de carga. • Tuberías de PolietilenoEstas tuberías se emplean en grandes tuberías de aportación por su característica flexibilidad.Poseen menor resistencia que las de polipropileno, y no soportan temperaturas elevadas. Por logeneral se usan en instalaciones exteriores bajo zanja. Están exentas de sufrir corrosión pero lesafecta su exposición a los rayos solares, debilitando el material.

# data[].attributes.body
Derivaciones IndividualesDesde la llave de salida de cada contador, se considera ya la instalación individual de cada vivienda.En ella se incluye el montante o tubería que discurre desde el contador y discurre hasta la vivienda.Existe un montante por cada vivienda con su respectiva llave de paso a la entrada de la misma.Tipos de TuberíasLas tuberías se fabrican en distintos materiales. Cualquiera sea el material del cual esténconstruidas, deben presentar un espesor uniforme y cumplir con requisitos de estanqueidad paratoda la instalación hasta una presión de 10 atm. • Tuberías de acero galvanizado serán tubos sin rebarbas en los cortes ni deficiencias en el material que puedan favorecer la corrosión. Las uniones se efectúan con piezas roscadas de fundición. Este material ha dejado de usarse por lo general debido a la dificultad de realizar las roscas y a su tendencia a la corrosión; quedando este material para uso de tuberías generales de gran diámetro. • Tuberías de CobreEste es el material más utilizado en tuberías de agua. Las uniones se efectúan soldadas a piezasespeciales a base de estaño. Poseen mayor resistencia a la corrosión que las anteriores. Se fabricande hasta 18 mm de sección, siendo más flexibles y adaptándose así a las curvas en empotramientos.

# data[].attributes.body
Instalación de agua (fría, caliente y saneamiento)El suministro de agua potable a una vivienda, implica tres tipos de instalaciones. Una es la instalación de agua fría, otra la de agua caliente, y por último la de saneamiento, que incluye la evacuación de las aguas residuales y pluviales.Instalación de agua fría Tiene las siguientes partes:- Aco metida.La acometida es el enlace entre la red pública de agua con la instalación interna del edificio.Se compone del ramal, una llave de registro situada en la fachada del edificio y antes de entrar al mismo, y suministro en caso en que sea necesario.- Contador.Los contadores sirven para conocer el consumo de cada abonado. Estos aparatos crean una importante pérdida de carga. Llevan una llave de paso antes y otra después, para retirarlos en caso de necesidad.

# data[].attributes.body
para desagüe para muebles sanitarios:
tuberia de hierro fundido, hierro galvanizado, cloruro de polivinilo pvc.

para el desalojo de agua residual:
tuberia de concreto (albañil)

para bajadas de agua pluvial:
tuberia de hierro fundido y pvc.

es recomendable que exista una instalación para el desalojo de aguas residuales y otra para disponer de las aguas de origen pluvial.

# data[].attributes.headline
Materiales para instalaciones sanitarias, tuberías y accesorios de agua potable:

# data[].attributes.subject
Materiales para instalaciones sanitarias, tuberías y accesorios de agua potable:

# data[].attributes.body
acero: para uso industrial sujetas a grandes presiones.

cobre: son las mejores para agua potable, sobre todo para conducir agua caliente pero el costo es muy elevado y se requiere de mano de obra especializado.

bronce: solo tiene uso industrial

cemento: solo se utiliza en redes exteriores.

# data[].attributes.headline
ACCESORIOS DE PARA TUBERÍAS DE INSTALACIÓN 

# data[].attributes.subject
ACCESORIOS DE PARA TUBERÍAS DE INSTALACIÓN 

# data[].attributes.body
CPVC
PVC
COBRE
FIERRO GALVANIZADO
ESTOS SON UNOS DE LOS ELEMENTOS MAS PRINCIPALES QUE SE UTILIZAN EN UNA INSTALACIÓN, SIN EMBARGO TENEMOS MÁS ACCESORIOS QUE SON IMPORTANTES PARA LO MISMO

# data[].attributes.body
Los tubos de PVC ofrecen mayor duración con respecto a otros materiales. Los tubos de PVC son más fáciles de instalar, más "livianos" y muy resistentes, pues soportan mucha presión de agua. Estos tubos miden 6 metros de largo y para su instalación se puede optar por dos tipos: • El sistema roscado • El sistema de embone o empalme espiga/campan

Las tuberías de cobre son cada vez más utilizadas en diversos tipos de construcciones, ya sea de viviendas o empresas, pues disminuyen costos y tiempos al poseer un amplio rango de diámetros y grosores en sus paredes, lo que permite una gran adaptación a otras piezas, especialmente en instalaciones de agua y gas

FIERRO GALVANIZADO Estas tuberías son fabricadas a base de lámina negra, la cual por medio de maquinaria especial se enrolla, formando el tubo, para posteriormente por medio de calentamiento unirlas capas de lamina formando una monolítica, posteriormente por electrólisis se le adhiere zinc, lográndose así el galvanizado.