# data[].attributes.headline
Precauciones de seguridad en la instalación del circuito de fuerza.

# data[].attributes.subject
Precauciones de seguridad en la instalación del circuito de fuerza.

# data[].attributes.body
Qué riesgos provoca la electricidad

Los riesgos representados por la electricidad son de diversos tipos. Entre ellos merecen citarse:
a) La descarga a través de ser humano.
b) La producción de un incendio o explosión

Principales normas de seguridad e higiene en electricidad

1. Es obligatorio utilizar zapatos dieléctricos.

2. No lleves objetos de metal mientras trabajas con electricidad.

3. Utiliza ropa ajustada para evitar contactos y caídas.

4. Trabaja preferiblemente sin suministro de energía.

5. Calcula el amperaje antes de comenzar a trabajar.

6. Asegurarse que halla un ambiente despejado.

7. Desconectar y aislar la alimentación

8. Proteger contra reconexión accidental

# data[].attributes.headline
• Esquema del circuito de arranque de un motor 3Ø por arrancador suave en conexión en línea. 

# data[].attributes.subject
• Esquema del circuito de arranque de un motor 3Ø por arrancador suave en conexión en línea. 

# data[].attributes.body
https://youtu.be/v3DZBBBqAK8

# data[].attributes.body
Qué son los contactores de bypass?
Los contactores de bypass puentean los SCR del arrancador suave cuando el motor está funcionando a
plena velocidad. Esto elimina la disipación de calor de los SCR durante el funcionamiento del equipo.
Algunos arrancadores suaves tienen contactores de bypass incorporados, otros requieren un contactor
de bypass externo
Los contactores de bypass
• Permiten que los arrancadores sean instalados en recintos cerrados
• Elimina el coste de la ventilación del armario
• Ahorra energía por la eliminación de las pérdidas de SCR durante la marcha
Los contactores de bypass deben tener clasificación AC1 para motor FLC. La calificación AC1 es
adecuada porque el contactor de bypass no soporta la corriente de arranque ni conmuta en caso de fallo.
¿Qué es una conexión estrella-triángulo? (6-hilos)
La conexión interna estrella-triángulo (también llamada conexión de seis hilos) coloca los SCRs del
arrancador suave en serie con cada devanado del motor. Esto significa que el arrancador suave sólo
transmite la corriente de fase, no la corriente de línea. Esto permite al arrancador controlar un motor con
más corriente a plena carga de la normal..
Cuando se usa una conexión en estrella-triángulo, se debe utilizar un contactor principal o una caja moldeada
con bobina de disparo para desconectar el motor y el arrancador suave de la red en caso de disparo.
La conexión estrella-triángulo interna:
• Simplifica el cambio de arrancadores estrella-triángulo porque utiliza el mismo cableado.
• Puede reducir los costes de instalación. Se reduce el coste del arrancador suave, pero necesitará cableado
adicional y un contactor principal. La evaluación de los costes deberá ser considerada en cada caso.
Sólo los motores con conexiones separadas en cada extremo de los tres devanados pueden ser
controlados utilizando el método de conexión estrella-triángulo interno.
No todos los arrancadores suaves permiten una conexión interna estrella-triángulo

¿Qué diferencia un arranque con arrancador suave de un arranque con estrella/triángulo?
En comparación con el arranque en estrella/triángulo, los arrancadores suaves son mucho más flexibles y
ofrecen un arranque suave sin riesgo de transitorios.
Arrancadores estrella / triángulo ofrecen un rendimiento limitado debido a que:
• El par de arranque no se puede ajustar para adaptarse a las características del motor y de la carga.
• Existe una transición abierta entre ls conexiones estrella y triángulo que perjudica el par y los transitorios
de corriente.
• No se pueden acomodar a las condiciones de carga variables (por ejemplo, con o sin carga inicial)
• No pueden proporcionar una parada suave
Las principales ventajas de los arrancadores estrella / triángulo son:
• Pueden ser más baratos que un arrancador suave.
• Cuando se utiliza para iniciar una carga extremadamente ligera, pueden limitar la corriente de arranque a
un nivel más bajo que un arrancador suave. Sin embargo, se pueden producir importantes transitorios de
corriente y par.

# data[].attributes.headline
Investiga que dispositivos electrónicos se utilizan en los arrancadores suaves

# data[].attributes.subject
Investiga que dispositivos electrónicos se utilizan en los arrancadores suaves

# data[].attributes.body
Los arrancadores suaves se utilizan en la industria para controlar la corriente y el par en el arranque de los motores asincrónicos. Algunos fabricantes sugieren una función de ahorro de energía para motores trabajando con cargas parciales. En este trabajo se demuestra que debido a la distorsión de la onda que producen los arrancadores, se incrementan las pérdidas para cargas superiores al 40%, y por lo tanto, solo deben instalarse para el arranque suave, y no para ahorrar energía. Palabras clave Motores asincrónicos, arrancadores suaves, ahorro de energía eléctrica, efecto de los armónicos.

1:38

https://youtu.be/HEBKji9_SJQ

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Qué es un arrancador SUAVE o SOFT STARTER?