# data[].attributes.headline
Deluge valve - PCCC An Phát xây dựng chiến lược thúc đẩy phát triển

# data[].attributes.subject
Deluge valve - PCCC An Phát xây dựng chiến lược thúc đẩy phát triển

# data[].attributes.body
Tại buổi họp báo cáo và đề xuất chiến lược sản phẩm thuộc PCCC vào sáng nay, trưởng phòng phát triển dự án lắp đặt thiết bị deluge valve xử lý đường dẫn từ chất nổ của công ty PCCC An Phát đã giao nhiệm vụ cho bộ phận đang phụ trách để thực hiện triển khai với kế hoạch đã trình về việc phân bổ đồng đều các thiết bị liên quan đến PCCC tới các khu công nghiệp cao nhiều hơn gấp đôi so với tháng trước.
Xem thêm tại: https://anphat.com/vi/van-xa-tran-deluge-valve.html

1. Deluge valve (van deluge) đảm bảo đáp ứng nhu cầu

Trong buổi họp của ngành PCCC thường quý vừa diễn ra, tổng giám đốc chất lượng sản phẩm công ty PCCC An Phát đã phát biểu nhiều sự việc nhằm giải quyết các vấn đề một cách mới mẻ và linh hoạt trong đó bao gồm phần nâng cấp deluge valve có tính năng mở bằng van điện tử để đảm bảo xử lý hầu hết những sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng tại các hệ thống lắp đặt của các xí nghiệp.
Xem chi tiết tại: https://ko-fi.com/post/Van-xa-tran-deluge-valve--PCCC-An-Phat-duoc-tha-C0C6IKAGN

Tổng giám đốc PCCC An Phát đã nhấn mạnh, nâng cấp thiết bị van deluge cần triển khai cụ thể tổng quát đảm bảo kết quả tốt nhất, vận dụng việc nâng cấp thiết bị để giúp cho khách hàng đang có nhu cầu mua và đang sử dụng hiểu rõ được tiêu chuẩn TCVN 8060:2009 - Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vò phù hợp với tùy  địa hình khác nhau. Theo ông cần phải phân chia và xác định rõ công việc và thời gian cụ thể:

- Phương án dài hạn

- Phương án ngắn hạn

- Phương án trung hạn

Để tránh tình trạng trì hoãn trong quá trình sản xuất ra thành phẩm vận chuyển đến nhà phân phối và đại lý các cấp tới tay người tiêu dùng

2. Deluge valve (van xả tràn) bán tại các khu vực

Tổng Giám đốc tiếp tục nói thêm, quá trình tìm hiểu và tiếp nhận hồ sơ dữ liệu khảo sát trên lãnh thổ Việt Nam từ quy mô nhỏ trên địa bàn như các vùng ngoại ô và thị trấn đến quy mô lớn hơn trên toàn quốc để như tại các tỉnh, thành phố dân cư qua lại đông đúc như: Hồ Chí Minh, Hà Nội nắm bắt được địa điểm nào đang có nhu cầu mua và đang trong quá trình tìm hiểu deluge valve.
Chi tiết tại: https://imageevent.com/pcccanphatdonvi/vanxatrandelugevalvepcccanphat

Việc làm này đòi hỏi phải có chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm chuyên công tác khảo sát thị trường van xả tràn và tổng hợp đánh giá từng khu vực cho công ty. Từ đó công ty có những phương hướng tiếp theo phù hợp với từng khu vực.

Song theo đó, việc quản lý chặt chẽ của công ty đã mang đến doanh thu của công ty PCCC An Phát đã đạt được con số khá lớn so với những năm qua là 67%. PCCC An Phát sẽ tư vấn và cung cấp thiết bị qua chọn lọc chặt chẽ tốt nhất để người mua hiểu rõ deluge valve là gì. Từ những trung tâm thương mại, khu chế xuất… được trang bị và hoạt động tốt nhất bao phủ khắp mọi nơi đảm bảo được độ an toàn tuyệt đối.

Chính động lực đó công ty PCCC An Phát đã không ngừng cố gắng hoàn thiện deluge valve cũng như dịch vụ nhằm thỏa mãn những nguyện vọng mà khách hàng trông đợi giúp vươn xa hơn đáp ứng cho người dân Việt Nam cũng như đối tác quốc tế.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Phân phối FM200, NOVEC, Báo cháy, Chữa cháy, Sprinkler, Van...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Trong bài chia sẻ này, An Phát xin gửi đến quý khách hàng toàn bộ thông tin về van xả tràn (deluge valve) nói chung và sản phẩm van xả tràn của nhà sản xuất Tyco (deluge valve tyco) nói riêng.

Valve thường được sử dụng trong các hệ thống chữa cháy cố định với hệ thống đường ống khô, khi valve mở cho phép nước chảy vào trong đường ống và đi ra ngoài thông qua các đầu phun hở (hệ thống xả tràn - deluge system) hoặc đầu phun kín (hệ thống tác động trước-preaction) đã được kích hoạt.

Van deluge với ưu điểm là mở nhanh cung cấp khả năng phân phối một lượng nước lớn trong khoảng thời gian ngắn, nên nó được áp dụng để bảo vệ chữa cháy cho các khu vực có độ nguy hiểm cao như: phòng máy biến áp, kho lưu trữ, kho sân bay, nhà máy hóa chất, băng chuyền sản xuất...

Van xả tràn kiểu màng ngăn có cấu tạo gồm 3 thành phần cơ bản:

Van deluge hoạt động dựa trên áp suất trong buồng màng ngăn (hình 3) để giữ cho màng ngăn chống lại áp lực từ đường nước vào. Ở trạng thái bình thường, áp lực trong buồng màng ngăn được tạo ra bởi lượng nước đi vào buồng thông qua đường ống dẫn kết nối với valve điều khiển chính của hệ thống.

Khi đường ống dẫn nước vào buồng màng ngăn được mở ra bởi hệ thống phát hiện cháy (đầu phun, đầu báo, nút khẩn...), nước xả ra khỏi buồng màng ngăn nhanh hơn quá trình tự làm đầy của nó thông qua bộ trim. Điều này làm cho áp suất trong buồng màng ngăn giảm xuống nhanh chóng, dẫn đến áp lực tác động lên màng ngăn cũng giảm xuống. Dưới áp lực từ đường nước cấp vào, màng ngăn co lại cho phép nước đi vào trong hệ thống đường ống.

Dựa trên hướng lắp đặt thì van xả tràn có 2 loại là kiểu đứng và kiểu ngang

Hai loại này về nguyên lý hoạt động tương tự nhau chỉ khác về hướng đường ống lắp đặt, tùy thuộc vào yêu cầu và cấu trúc công trình mà lựa chọn loại van tràn phù hợp.

Ngoài ra mỗi van deluge còn khác nhau về kích cỡ và kiểu nối ở ngõ vào và ngõ ra như:

- NỐI REN (Thread) x NỐI REN (Thread)

- NỖI RÃNH (Groove) x NỐI RÃNH (Groove)*

- NỐI BÍCH (Flange) x NỐI RÃNH (Groove)*

- NỐI BÍCH (Flange) x NỐI BÍCH (Flange)...

Về kích cỡ thì các nhà sản xuất thường có loại thông dụng: DN40, DN50, DN80, DN100, DN150, DN200.

Để deluge valve hoạt động đúng chức năng thiết kế thì bộ trim bắt buộc phải đi kèm. Bộ trim bao gồm các thành phần cơ bản như: ống kết nối, valve chức năng (các van xả, van kiểm tra, van ngắt, van điều áp...), nút khẩn, đồng hồ đo áp suất...

Ở mỗi hệ thống ứng dụng van tràn khác nhau thì bộ trim cho valve cũng khác nhau tương ứng, ví dụ như:

- Hệ thống van xả tràn (deluge system):

+ Hệ thống van tràn kích hoạt bằng nước (wet pilot actuation / hydraulic release).

+ Hệ thống van tràn kích hoạt bằng khí (dry pilot actuation / pneumatic release).

+ Hệ thống van tràn kích hoạt bằng điện (electric actuation).

- Hệ thống tác động trước (preaction system):

+ Một tác động, kích hoạt bằng điện (single interlock, electric)

+ Hai tác động, kích hoạt bằng điện - khí (double interlock, electric - pneumatic):

+ Hai tác động, kích hoạt bằng điện - điện (double interlock, electric - electric)

Sự khác nhau giữa các hệ thống chữa cháy sử dụng deluge valve:

- Deluge system: là hệ thống bảo vệ và chữa cháy cố định với các đầu phun hở. Nước được giữ lại ở deluge valve và được điều khiển bởi một hệ thống xả (TRIM). Khi bộ trim hoạt động, van xả tràn mở và nước chảy ra ngoài qua tất cả các đầu phun.

Bộ trim của hệ thống xả tràn có 3 loại dựa trên nguyên lý kích hoạt: áp suất thủy lực, không khí và điện.

+ Bộ trim xả dựa trên áp suất thủy lực (wet pilot actuation / hydraulic release): sử dụng một hệ thống đường ống chứa đầy nước kết nối trực tiếp với buồng màng ngăn cùng với các đầu phun kín (được xem như là thiết bị phát hiện cháy) được lắp cùng với các đầu phun hở trong khu vực bảo vệ. Khi bộ trim hoạt động (đầu phun kín kích hoạt) nước chảy ra ngoài làm giảm áp suất trong buồng màng ngăn dẫn đến deluge valve mở.

+ Bộ trim xả dựa trên hệ thống điện (electric actuation): sử dụng một hệ thống báo cháy gồm tủ điều khiển cùng với các đầu báo phát hiện cháy và van điện từ (sử dụng tyco solenoid valve đối với hệ thống valve của Tyco) để điều khiển buồng màng ngăn. Khi có cháy xảy ra tủ kích hoạt van điện từ làm nước trong buồng màng ngăn chảy ra ngoài dẫn đến áp suất giảm và deluge valve mở.

- Preaction system: là hệ thống bảo vệ và chữa cháy cố định với các đầu phun kín. Nước được giữ lại ở van xả tràn (Đối với hệ thống này có thể gọi là tyco preaction valve) và được điều khiển bởi một bộ trim. Khi trim xả hoạt động, deluge valve mở và nước chảy ra ngoài qua tất cả các đầu phun.

"Tác động trước" ở đây có nghĩa là hệ thống phát hiện cháy hoặc điều khiển xả phải hoạt động trước khi các đầu phun kín kích hoạt. Cho phép nước từ nguồn cấp đến ngay tại đầu phun khi hệ thống hoạt động.

Preaction system sử dụng trim xả tương tự như trong deluge system và được phân loại thành:

+ Hệ thống một tác động, kích hoạt bằng điện (Electric-Single Interlock Preaction): Một tác động có nghĩa là chỉ cần một tác động để mở van xả tràn và chỉ có trim xả (ở đây là hệ thống tủ báo cháy và van điện từ) mới được quyền mở van xả tràn. Áp suất không khí trong đường ống chữa cháy sẽ được giám sát để đảm bảo đầu phun kín không mở trước bộ trim, trong trường hợp đầu phun kín hoạt động trước bộ trim sẽ chỉ có lỗi áp suất thấp được thông báo mà không có lệnh mở valve.

Hệ thống xả tràn được sử dụng ở những nơi đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi xả tràn một lượng nước lớn trong thời gian ngắn để ngăn chặn đám cháy lan rộng, chúng cũng có thể được sử dụng để làm lạnh bề mặt để tránh làm biến dạng hoặc vỡ các thùng chứa nguyên liệu, dây chuyền sản xuất hoặc chống nổ máy biến áp. Và một số ứng dụng khác như với khu vực hoặc kho có chứa vật liệu có nhiệt độ cháy thấp, thùng chứa chất lỏng dễ cháy, khu vực khai thác dầu, các hệ thống xử lý sản phẩm. Khi thiết kế một hệ thống xả tràn cần phải có thông tin cụ thể về mức độ nguy hiểm cần được bảo vệ.

Foam system sử dụng deluge valve để kiểm soát và dập tắt đám cháy ở những nơi cần bao phủ và làm lạnh vật liệu cháy như: nhà máy khai thác, nhà chứa máy bay, khu vực có chứa chất lỏng dễ cháy.

Preaction system thường được sử dụng ở những nơi nhạy cảm với nước như thư viện, kho lưu trữ tài liệu, phòng lưu trữ mỹ thuật, phòng máy tính...

Một vài lưu ý khi lắp đặt tyco deluge valve:

- Deluge valve phải được lắp đúng với bộ trim tương ứng theo từng hệ thống.

- Lắp đặt valve ở một nơi dễ nhìn thấy và tiếp cận.

- Van, bộ trim và các thành phần ống dẫn phải được duy trì ở nhiệt độ tối thiểu là 4°C.

- Không được lắp hệ thống cáp dò nhiệt lên thân van và bộ trim.

Bước 1: Tất cả các ống nối, phụ kiện và thiết bị phải được làm sạch các gờ, cặn trước khi lắp đặt. Sử dụng chất bịt kín (cao su non) lên ren đực của các ống nối.

Bước 2: Lắp tất cả các thiết bị của bộ trim vào valve như hình dưới:

Bước 3: Kiểm tra lại các một chiều (Check Valve), bộ lọc (Strainer), van cầu (Globe Valve)... đảm bảo đã lắp đúng theo hướng mũi tên chỉ báo hướng nước chảy.

Bước 4: Đường ống kết nối đến ống phễu xả (Drip Funnel Drain) phải được uống mượt không có nếp gãy, gấp để tránh cản trở dòng chảy.

Bước 5: Xả chính (Main Drain) và phễu xả (Drip Funnel Drain) có thể kết nối với nhau thông qua van một chiều (Check Valve) nằm phía dưới và cách phễu xả ít nhất 30 cm.

Bước 6: Điều chỉnh hướng ống và van xả nước sao cho không ảnh hưởng tới thiết bị cũng như con người.

Bước 7: Kết nối van điều khiển nước buồng màng ngăn (Diaphragm Supply Valve) vào van điều khiển chính (Main Control Valve).

Đối với hệ thống xả tràn kích hoạt khô:

Bước 8: Lắp bộ duy trì áp suất (Air Maintenance Device) cho hệ thống.

Bước 9: Cài đặt công tắc báo động áp suất thấp theo tài liệu mỗi nhà sản xuất.

Bước 10: Cài đặt van giảm áp theo tài liệu nhà sản xuất.

Để khởi tạo lần đầu cho valve hoạt động, reset lại valve sau khi kiểm tra hoặc có sự kiện cháy thực hiện các bước sau (tham khảo hình 5, 6, 7):

Bước 1: Đóng van điều khiển chính hệ thống (B).

Bước 2: Đóng van cấp nước màng ngăn (P). Đối với hệ thống kích hoạt khô, đóng van cấp không khí (T).

Bước 3: Mở van xả chính (D), van xả hệ thống (E) và tất cả các van xả phụ khác. Sau khi nước ngừng xả, đóng các van xả phụ và van xả hệ thống. Vẫn để van xả chính (D) mở.

Bước 4: Nhấn nút trên van xả tự động (F) để chắc chắn nó đang mở.

Bước 5: Tháo và làm sạch lọc màng ngăn (Q), sau đó lắp lại.

Bước 6: Reset lại hệ thống tự động kích hoạt:

- Hệ thống kích hoạt ướt: thay thế các đầu phun đã kích hoạt hoặc reset nút khẩn bằng tay.

- Hệ thống kích hoạt khô: thay thế các đầu phun đã kích hoạt hoặc reset nút khẩn, nạp lại áp suất không khí.

Hệ thống kích hoạt điện: reset hệ thống tủ báo cháy.

Bước 7: Mở trạm điều khiển tay (M) và sau đó mở van cấp nước màng ngăn (P). Sau khi nước không được lọc xả hết ra từ trạm điều khiển (M) thì đóng lại.

Bước 8: Sau khi nước đã được lọc xả ra hết thông qua bộ reset bằng tay (N) thì nhấn và giữ nút trên bộ reset (N) cho đến khi áp suất trên đồng hồ màng ngăn (K) được 1 bar và nước dừng chảy qua ống xả của bộ reset (N). Đối với hệ thống kích hoạt ướt mở tất cả các van xả trên đường ống kích hoạt để không khí thoát ra ngoài sau đó đóng lại.

Lưu ý: Sau khi mở van xả không khí trên đường ống kích hoạt thì kiểm tra lại bộ reset (N) để đảm bảo không có nước xả ra. Nếu có nước xả ra thì thực hiện lại bước 8.

Bước 9: Xác nhận lại buồng màng ngăn deluge valve đã giữ được áp suất bằng cách:

- Tạm thời đóng valve cấp nước cho màng ngăn (P) và quan sát đồng hồ đo áp suất màng ngăn (K).

- Nếu áp suất trên đồng hồ giảm thì phải thay thế màng ngăn hoặc tìm kiếm các rò rỉ để khắc phục trước khi đến bước tiếp theo.

- Nếu áp suất trên đồng hồ không giảm thì mở lại valve cấp nước màng ngăn (P).

Bước 10: Mở một phần van điều khiển chính (B). Đóng chậm van xả chính (D) ngay khi có nước xả ra từ van xả chính (D). Quan sát rò rỉ ở van tự động xả (F), nếu có rò rỉ thì tiến hành xử lý trước khi đến bước kế tiếp.

Lưu ý: Khi mở một phần van điều khiển chính (B) áp suất trong màng ngăn có thể sẽ tăng lên, điều này là bình thường. Nếu áp suất tăng lên lớn hơn quy định của nhà sản xuất thì phải giảm áp suất xuống bằng cách mở tạm thời và một phần trạm điều khiển (M), tuy nhiên không để áp suất ở buồng màng ngăn (K) thấp hơn áp suất nước cung cấp (J) điều này sẽ làm deluge valve lỗi.

Các trường hợp có thể xảy khi vận hành hệ thống van xả tràn và biện pháp khắc phục (tham khảo hình 5,6,7):

Áp suất nước cung cấp (J) thấp hơn mức bình thường:

Lưu ý: trong trường hợp áp suất nước cung cấp giảm xuống (có thể do vỡ đường nước hoặc đang sửa chữa), sau đó là giảm áp suất trong buồng màng ngăn (do rò rỉ buồng màng ngăn, rò rỉ trên đường ống kết nối hoặc van một chiều)

Ngay lập tức đóng van điều khiển chính (B) và tiến hành các bước sau để reset hệ thống:

Bước 1: Trước khi áp suất nước cung cấp phục hồi, đóng van điều khiển chính (B) và quan sát đồng hồ áp suất nước cung cấp (J) có nằm trong khả năng cho phép hay không.

Bước 2: Nếu áp suất của buồng màng ngăn thấp hơn mức bình thường, kiểm tra các rò rỉ (nếu có) từ buồng màng ngăn trước khi reset hệ thống.

Kiểm tra dòng chảy báo động:

Để kiểm tra dòng chảy báo động mở valve kiểm tra báo động (G). Khi đó nó cho phép nước chảy qua công tắc áp suất (C) và chuông báo động. Sau khi hoàn thành kiểm tra, đóng lại valve kiểm tra (G). Để đảm bảo nước rút hết khỏi đường ống báo động nhấn nút trên valve tự động xả (F).

Kiểm tra hoạt động deluge valve kích hoạt ướt:

Để xác nhận deluge valve hoạt động đúng thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Nếu muốn ngăn nước chảy ra ngoài thực hiện:

- Đóng van điều khiển hệ thống chính (B). Mở van xả chính (D).

- Mở van điều khiển hệ thống chính (B) vượt qua vị trí mà nước bắt đầu chảy ra ở van xả chính (D).

Bước 2: Mở bộ "Inspector's Test Connection":

Bước 3: Quan sát lượng nước đi vào trong hệ thống.

Bước 4: Đóng van điều khiển hệ thống chính (B).

Bước 5: Đóng van cấp nước cho màng ngăn (P).

Bước 6: Reset deluge valve.

Kiểm tra hoạt động van xả tràn kích hoạt khô:

Để xác nhận van xả tràn hoạt động đúng thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Nếu muốn ngăn nước chảy ra ngoài thực hiện:

- Đóng van điều khiển hệ thống chính (B). Mở van xả chính (D).

- Mở van điều khiển hệ thống chính (B) vượt qua vị trí mà nước bắt đầu chảy ra ở van xả chính (D).

Bước 2: Mở bộ "Inspector's Test Connection".

Bước 3: Quan sát lượng nước đi vào trong hệ thống.

Bước 4: Đóng van điều khiển hệ thống chính (B).

Bước 5: Đóng van cấp nước cho màng ngăn (P).

Kiểm tra hoạt động van xả tràn kích hoạt điện:

Để xác nhận van xả tràn hoạt động đúng thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Nếu muốn ngăn nước chảy ra ngoài thực hiện:

- Đóng van điều khiển hệ thống chính (B). Mở van xả chính (D).

- Mở van điều khiển hệ thống chính (B) vượt qua vị trí mà nước bắt đầu chảy ra ở van xả chính (D).

Bước 2: Kích hoạt hệ thống tủ điều khiển chữa cháy để mở van điện từ.

Bước 3: Quan sát lượng nước đi vào trong hệ thống.

Bước 4: Đóng van điều khiển hệ thống chính (B).

Bước 5: Đóng van cấp nước cho màng ngăn (P).

Bước 6: Reset deluge valve.

Kiểm tra hoạt động bộ van kích hoạt khí (Dry Pilot Actuator):

Để xác nhận van kích hoạt khí hoạt động đúng thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Đóng van điều khiển hệ thống chính (B).

Bước 3: Mở bộ "Inspector's Test Connection".

Bước 4: Xác nhận có dòng chảy từ bộ van kích hoạt khí (R).

Bước 5: Xác nhận áp suất buồng màng ngăn giảm xuống dưới 25% so với áp suất nước cung cấp.

Bước 6: Đóng "Inspector's Test Connection" và nạp lại áp suất cho đường ống kích hoạt bằng cách:

+ Nước sẽ ngừng chảy ra từ bộ van kích hoạt khí (R) nhưng vẫn còn chảy ra ở bộ reset bằng tay (N).

+ Nhấn và giữ nút reset (N) đến khi nước ngừng chảy.

+ Áp suất sẽ tăng lên ở buồng màng ngăn.

+ Sau khi áp suất ở buồng màng ngăn phục hồi, xem xét rò rỉ ở bộ kích hoạt khí (R) và bộ reset (N). Phải giải quyết vấn đề rò rỉ (nếu còn) trước khi sang bước tiếp theo.

Van xả tràn Tyco DV-5A là loại van được thiết kế theo kiểu màng ngăn. Khi kết hợp với bộ trim hợp lý deluge valve tyco cũng cung cấp khả năng báo cháy khi vận hành hệ thống.

Kiểu thiết kế màng ngăn của DV-5A cho phép thực hiện reset ở bên ngoài mà không cần phải mở nắp van để định lại vị trí của màng ngăn hay chốt cơ khí. Dễ dàng nạp lại áp suất cho buồng màng ngăn.

Deluge valve tyco DV-5A được phủ lớp chống ăn mòn ở cả bên trong và ngoài van. Lớp phủ bên ngoài cho chống lại quá trình oxy hóa trong các loại môi trường khác nhau ở các nhà máy chế biến và khi lắp đặt ngoài trời.

Van DV-5A với thành phần van và trim riêng rẽ dễ dàng lựa chọn lắp đặt với các chức năng khác nhau, tùy chọn có hoặc không bộ van điều khiển chính.

Các loại kích cỡ và kết nối của van xả tràn tyco DV-5A:

Các thành phần cấu tạo của van Tyco DV-5A:

Một vài thông số kỹ thuật:

- Đạt tiêu chuẩn: UL, C-UL, FM, VdS, LBCB.

- Áp suất hoạt động: 20 psi đến 300 psi (1,4 bar đến 20,7 bar)

+ Kích hoạt ướt (Wet Pilot Actuation): áp suất tối đa 300 psi (20,7 bar)

+ Kích hoạt khô (Dry Pilot Actuation): 250 psi (17,2 bar)

+ Kích hoạt bằng điện (Electric Actuation): tùy thuộc vào van điện từ.

+ Thân và nắp van: chế tạo từ sắt mềm phủ lớp chống oxy hóa theo ASTM A536-77 và Grade 65-45-12.

+ Màng ngăn: làm bằng polyester được gia cố, phủ lớp TEFLON

Khách hàng còn vấn đề gì cần tư vấn về van xả tràn Tyco hay có nhu cầu nhận báo giá hãy liên hệ An Phát ngay nhé!

Địa chỉ: 119-121 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6269 1495

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
Phân phối FM200, NOVEC, Báo cháy, Chữa cháy, Sprinkler, Van...

# data[].attributes.attachment_link.title
Van xả tràn (Deluge valve) là gì | PCCC An Phát 0914 189 489

# data[].attributes.attachment_link.description
Trong bài chia sẻ này, An Phát xin gửi đến quý khách hàng toàn bộ thông tin về van xả tràn (deluge valve) nói chung và sản phẩm van xả tràn của nhà sản xuất Tyco (deluge valve tyco) nói riêng.