# data[].attributes.headline
Modificaciones o extensiones de circuitos derivados-Unidades de vivienda

# data[].attributes.subject
Modificaciones o extensiones de circuitos derivados-Unidades de vivienda

# data[].attributes.body
Cuando el alambrado del circuito derivado se modifica, reemplaza o
amplía, se podrá proteger el circuito derivado con una de las siguientes opciones:
(1) Un interruptor de circuito por falla de arco tipo combinación aprobado, localizado en el origen del
circuito derivado.
(2) Un interruptor de circuito por falla de arco tipo salida aprobado, localizado en la primera salida
del circuito derivado existente.

# data[].attributes.body
Generalidades de Interruptores a 600 V o menos, lo que incluye viviendas.

# data[].attributes.body
Se podrán proteger con un interruptor de circuito por fallas de arco, instalado para brindar protección al circuito derivado.

# data[].attributes.headline
820-100. Conductores de unión y conductores de electrodo de puesta a tierra. 

# data[].attributes.subject
820-100. Conductores de unión y conductores de electrodo de puesta a tierra. 

# data[].attributes.body
a) Conductor de unión y conductor de electrodo de puesta a tierra.
Aislamiento, material, tamaño, longitud, tendido en líneas, protección mecánica

b) Electrodo
1) En edificios o estructuras con una terminal de unión Inter sistemas.
2) En edificios o estructuras con medios de puesta a tierra

c) Conexión a los electrodos.
Las conexiones a los electrodos de puesta a tierra deben cumplir con 250-70.

d) Unión de los electrodos
Un puente de unión de tamaño no menor que 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre o equivalente, se debe conectar entre el electrodo de puesta a tierra del sistema de antena de televisión comunal y el sistema de electrodos de puesta a tierra de la alimentación del edificio o estructura alimentada, cuando se usan electrodos separados.

# data[].attributes.body
Deben tener un contacto localizado en cada espacio de pared de 90 centímetros o más de ancho, que no sean interrumpidos por entradas, ventanas del piso al techo y aberturas similares.

# data[].attributes.body
En las unidades de vivienda, los pasillos de 3.00 metros o más de longitud deben tener por lo menos una salida de contacto.

# data[].attributes.headline
800-156. Salida para comunicaciones en unidades de vivienda

# data[].attributes.subject
800-156. Salida para comunicaciones en unidades de vivienda

# data[].attributes.body
En construcciones de unidades de vivienda nuevas, se debe instalar cuando menos una salida para comunicaciones, en un área fácilmente accesible y cableada hasta el punto de entrega del suministrador del servicio.

# data[].attributes.headline
g) Sótanos, garajes y edificios accesorios. 

# data[].attributes.subject
g) Sótanos, garajes y edificios accesorios. 

# data[].attributes.body
En las viviendas unifamiliares se deben aplicar las siguientes disposiciones:

1.  En todos los  accesorios que tengan instalación eléctrica, se debe instalar por lo menos una salida de contacto adicional a aquellos para equipo específico.

2.   Cuando una parte del sótano tiene construido uno o más espacios habitables, cada parte independiente no terminada debe tener una salida de contacto instalada.

# data[].attributes.body
En las unidades de vivienda se debe instalar como mínimo una salida de contacto para la lavadora.

# data[].attributes.body
1.   Accesibles desde el interior de la vivienda deben tener por lo menos una salida de contacto instalada dentro del perímetro .

2. El contacto no debe estar a más de 2.00 metros por encima de la superficie del balcón, terraza o pórtico.

# data[].attributes.body
Se debe instalar por lo menos una salida de contacto accesible desde el suelo y a no más de 2.00 metros por encima del suelo

# data[].attributes.headline
1) Viviendas unifamiliares y bifamiliares.

# data[].attributes.subject
1) Viviendas unifamiliares y bifamiliares.

# data[].attributes.body
Se debe instalar al menos una salida de contacto accesible mientras se está de pie al nivel del suelo y que esté ubicado a no más de 2.00 metros sobre el suelo, en la parte frontal y posterior de la vivienda.

# data[].attributes.headline
690-45. Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos.

# data[].attributes.subject
690-45. Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos.

# data[].attributes.body
Los conductores de puesta a tierra de equipos para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos de salida fotovoltaica se deben dimensionar de acuerdo con:
b) Sin protección contra fallas a tierra. Para lugares diferentes a las unidades de vivienda donde no se suministra protección contra fallas a tierra, de acuerdo con 690-5(a) hasta (c), cada conductor de puesta a tierra de equipos debe tener una ampacidad de por lo menos dos (2) veces la ampacidad corregida por ocupación del tubo conduit y por temperatura del conductor del circuito

# data[].attributes.body
1.  En los cuartos de baño de unidades de vivienda se debe instalar por lo menos un contacto a no más de 90 centímetros del borde exterior de cada lavabo.

2. Las salidas de contacto se deben localizar en una pared o una división que sea adyacente al lavabo o a la cubierta del lavabo, localizadas en la cubierta, o se debe instalar en la superficie lateral o frontal del gabinete del lavabo a no más de 30 centímetros por debajo de la cubierta.

# data[].attributes.body
Para aplicar los requisitos del inciso (1) anterior, se deben considerar como espacios separados las cubiertas separados por estufas, refrigeradores o fregaderos. Si una estufa, una parrilla de cubierta o un fregadero son instalados en mesones de isla o de península y la profundidad de la cubierta por detrás de la estufa, parrilla de cubierta o fregadero es menor a 30 centímetros, se debe considerar que la estufa, la parrilla de cubierta o el fregadero dividen el espacio de la cubierta en dos espacios de cubiertas separadas.

# data[].attributes.body
4) Protección con interruptores de circuito contra fallas a tierra. Todos los contactos monofásicos de 120 volts, de 15 ó 20 amperes, ubicados a una distancia máxima de 6.00 metros de las paredes interiores de la alberca deben estar protegidos por un interruptor de circuito contra fallas a tierra.

# data[].attributes.headline
3) Espacios en las cubiertas de península.

# data[].attributes.subject
3) Espacios en las cubiertas de península.

# data[].attributes.body
En cada cubierta de península, cuya dimensión más larga tenga 60 centímetros o más y la más corta 30 centímetros o más, se debe instalar por lo menos una salida de contacto.

# data[].attributes.body
Se debe instalar por lo menos un contacto en cada cubierta de isla cuya dimensión más larga tenga 60 centímetros o más y la más corta 30 centímetros o más.

# data[].attributes.body
1.  Se debe instalar un contacto en cada espacio de pared de la cubierta que tenga 30 centímetros o más de ancho.

2. Las salidas de contacto se deben instalar de modo que ningún punto a lo largo de la línea de la pared quede a más de 60 centímetros, medido horizontalmente, desde un contacto en ese espacio.

# data[].attributes.body
En los cuartos de cocinas, despensas, desayunador, comedores y áreas similares de las unidades de vivienda se deben instalar salidas de contacto para las cubiertas.

# data[].attributes.headline
3) Requisitos para contactos en la cocina.

# data[].attributes.subject
3) Requisitos para contactos en la cocina.

# data[].attributes.body
Los contactos instalados en las cubiertas de una cocina, deben estar alimentados cuando menos por dos circuitos derivados de aparatos pequeños, se permitirá que cada uno de estos circuitos, o ambos, también alimenten salidas de contacto en el mismo cuarto de cocina y en otros cuartos especificados en (b)(1). Se permitirán circuitos derivados adicionales que alimenten las salidas de contactos de la cocina y de otras habitaciones especificadas en (b)(1). Ningún circuito derivado para pequeños aparatos debe alimentar más de una cocina.

# data[].attributes.body
3) Unidad(es) de vivienda. Cuando haya una alberca permanente en una(s) unidad(es) de vivienda,

Debe haber por lo menos un contacto de 120 volts de 15 ó 20 amperes alimentado por un circuito derivado de uso general

Ubicado cuando menos a 1.85 metros de las paredes interiores de la alberca, pero cuando mucho a 6.00 metros de la pared interior de la alberca.

Este contacto debe estar ubicado a no más de 2.00 metros de altura sobre el nivel del piso, plataforma o nivel de las gradas sirviendo a la alberca.

# data[].attributes.headline
3) Requisitos para contactos en la cocina.

# data[].attributes.subject
3) Requisitos para contactos en la cocina.

# data[].attributes.body
Los contactos instalados en las cubiertas de una cocina, deben estar alimentados cuando menos por dos circuitos derivados de aparatos pequeños, se permitirá que cada uno de estos circuitos, o ambos, también alimenten salidas de contacto en el mismo cuarto de cocina y en otros cuartos especificados

# data[].attributes.body
Los dos o más circuitos derivados para aparatos pequeños especificados en 210-52 (b)(1) no deben tener salidas para otros propósitos.

# data[].attributes.body
En la cocina, despensa, comedor, desayunador o área similar de una unidad de vivienda, los dos o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños.

# data[].attributes.headline
220-12. Cargas de alumbrado para lugares específicos

# data[].attributes.subject
220-12. Cargas de alumbrado para lugares específicos

# data[].attributes.body
La carga mínima de alumbrado por cada metro cuadrado de superficie del piso, debe ser mayor o igual que la especificada en la Tabla 220-12

# data[].attributes.body
Los contactos de piso no deben contarse como parte del número requerido de salidas de contactos, a menos que estén localizados a una distancia no mayor de 45 centímetros de la pared.

# data[].attributes.headline
210-70. Salidas requeridas para alumbrado. Las salidas para alumbrado deben instalarse donde se especifica 

# data[].attributes.subject
210-70. Salidas requeridas para alumbrado. Las salidas para alumbrado deben instalarse donde se especifica 

# data[].attributes.body
a) Unidad o unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, las salidas de alumbrado deben instalarse de acuerdo a las siguientes disposiciones.
1) Cuartos habitables. Debe instalarse al menos una salida para alumbrado controlada por un interruptor de pared, en todos los cuartos habitables y cuartos de baño.

Excepción 1: En otros lugares diferentes de cocinas y cuartos de baño se permite uno o más contactos controlados mediante interruptor de pared en lugar de salidas de alumbrado.

Excepción 2: Se permite que las salidas de alumbrado estén controladas por sensores de presencia que (1) Sean complementarios a los interruptores de pared, o (2) estén situados donde se instalan normalmente los interruptores de pared y estén equipados con un control manual adicional que permita que el sensor funcione como interruptor de pared.

# data[].attributes.body
1-Cualquier espacio de 60 centímetros o más de ancho incluyendo el espacio que se mida en las esquinas y no interrumpido por aberturas de puertas o aberturas similares, chimeneas y gabinetes fijos.
2-El espacio ocupado por paneles fijos en paredes exteriores, excepto los paneles deslizantes.
3- El espacio creado por divisores fijos de cuartos tales como mostradores autosoportados tipo bar o barandillas.

# data[].attributes.headline
 c) Cubiertas. En los cuartos de cocinas, despensas, desayunador, comedores y áreas similares de lasunidades de vivienda

# data[].attributes.subject
 c) Cubiertas. En los cuartos de cocinas, despensas, desayunador, comedores y áreas similares de lasunidades de vivienda

# data[].attributes.body
Ubicación de las salidas de contacto:

Las salidas de contacto deben estar ubicadas en o sobre las cubiertas, pero a no más de 50 centímetros por encima de la cubierta.

Se permite que ensambles de salidas de contactos aprobadas para esta aplicación se instalen en las cubiertas.

Las salidas de contactos que no queden fácilmente accesibles debido a aparatos fijos, alacenas, fregadero o estufa sobrepuesta como los cubiertos en (c)(1), Excepción, o por aparatos que ocupen un espacio dedicado, no se deben considerar como parte de las salidas exigidas

# data[].attributes.body
Deben instalarse de modo que ningún punto medido horizontalmente a largo de la línea del piso de cualquier espacio de pared esté a más de 1.80 metros.

# data[].attributes.body
1-Cuarto de cocina
2-Salon
3-Biblioteca.
4-Cuarto de estudio.
5-Vesticulos.
etc.

# data[].attributes.body
1- Sea parte de un aparato o una luminaria,

2-Esté controlado por interruptor de pared según 210-70(a)(1), Excepción 1,

3-Se instale en gabinetes o armarios.

4- Se instale a más de 1.70 metros por encima del piso.

# data[].attributes.body
para las salidas de contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes.

# data[].attributes.headline
  Las salidas de contactos deben instalarse como se especifica en 210-52 a 210-63. 

# data[].attributes.subject
  Las salidas de contactos deben instalarse como se especifica en 210-52 a 210-63. 

# data[].attributes.headline
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco

# data[].attributes.subject
210-12. Protección con interruptor de circuito por falla de arco

# data[].attributes.body
a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten salidas monofásicas instaladas en unidades de vivienda en: habitaciones familiares, comedores, salas de estar , etc.

# data[].attributes.headline
210-11. Circuitos derivados requeridos. Se deben instalar circuitos derivados para iluminación y para aparatos según (210-10) "Conductores de fase derivados de sistemas puestos a tierra"

# data[].attributes.subject
210-11. Circuitos derivados requeridos. Se deben instalar circuitos derivados para iluminación y para aparatos según (210-10) "Conductores de fase derivados de sistemas puestos a tierra"

# data[].attributes.body
c) Unidades de vivienda
1) Circuitos derivados para aparatos pequeños :  instalar dos o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños  además de los exigidos
2) Circuitos derivados para lavadora:   instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes sin otras salidas, además de los exigidos
3) Circuitos derivados para cuartos de baño:   instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes sin otras salidas, además de los exigidos

# data[].attributes.headline
210-8: . Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra

# data[].attributes.subject
210-8: . Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra

# data[].attributes.body
a) Unidades de vivienda. Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 amperes  deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra  (ver lista de 8 incisos)

# data[].attributes.body
La clasificación de los circuitos derivados que no sean individuales debe ser de 15 hasta 50 amperes.

# data[].attributes.headline
200-6. Medios de identificación de conductores puestos a tierra

# data[].attributes.subject
200-6. Medios de identificación de conductores puestos a tierra

# data[].attributes.body
b) Tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayores. Un conductor con aislamiento puesto a tierra de tamaño 21.2 mm2 (4 AWG), o mayor debe identificarse por medio de uno de los siguientes medios:
(1) Cubierta o aislamiento de color blanco en toda su longitud.
(2) Cubierta o aislamiento de color gris claro en toda su longitud.
(3) Tres franjas blancas a lo largo de toda la longitud del conductor, en conductores          que tengan aislamiento de color diferente al verde.
(4) En el momento de la instalación, por una marca distintiva blanca o gris en sus    extremos. Esta marca debe rodear el conductor o el aislamiento

# data[].attributes.body
Conectado de modo que es capaz de transportar corriente, a diferencia de la conexión por inducción electromagnética

# data[].attributes.headline
200-3. Conexión a sistemas puestos a tierra

# data[].attributes.subject
200-3. Conexión a sistemas puestos a tierra

# data[].attributes.body
Las instalaciones de los inmuebles no se deben conectar eléctricamente a la red de suministro a menos que esta última tenga, para cualquier conductor puesto a tierra de la instalación interior, el correspondiente conductor puesto a tierra.

# data[].attributes.headline
110-26:  Espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico de 600 volts o menos

# data[].attributes.subject
110-26:  Espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico de 600 volts o menos

# data[].attributes.body
3) altura del espacio de trabajo habla de una excepción para unidades de vivienda donde se permitirá que los equipos de acometida y tableros de control no exceda los 200 amperes que estén instalados en espacios donde la altura de trabajo sea menor a los 2 metros

# data[].attributes.headline
Capitulo 3: Método de alambrado y materiales 

# data[].attributes.subject
Capitulo 3: Método de alambrado y materiales 

# data[].attributes.body
El artículo 200 contiene las definiciones esenciales para la aplicación de esta NOM, se enfoca en el apartado "A" para equipos que operan a menos de 600 V

# data[].attributes.body
El artículo 100 define una unidad de vivienda bifamiliar como un edificio que contiene dos unidades de vivienda

# data[].attributes.body
ADA 7: Organizador Gráfico