# data[].attributes.body
edificaciones, ya tienen por objetivo subministrar sea porque la red de distribución municipal no tiene la suficiente presión para subministrar agua a toda la edificación, o porque se quiere garantizar el subministro de agua en caso de que faltara en la red municipal, o porque se quiere subministrar una presión constante.

La forma mas frecuente y común de su utilización es por medio de la distribución por gravedad.

# data[].attributes.headline
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION POR GRAVEDAD:

# data[].attributes.subject
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION POR GRAVEDAD:

# data[].attributes.body
En los edificios elevados con distribución por gravedad el agua llega por su presión natural a través del contador, hasta un depósito bajo o cisterna desde el cual se bombea al depósito elevado, de la parte superior de la casa o a los depósitos de las distintas zonas. Del depósito elevado parten las tuberías de distribución horizontal y de ellas las tuberías de bajada, que a su vez alimentan los ramales que sirven a los aparatos de las distintas zonas.

# data[].attributes.body
La necesidad de Ilevar el agna hasta los puntos de uso nos obliga a
estudiar los sistemas de conducciones e ficientes, faciles de
ocasionen tan pocos
que
mantener
Problemas como posible al interferir con la forma arquitectónica. sea
En los edificios porT lo regular se deben cIear espacios adecuados donde se puedan ocultar las
instalaciones, dar les mantenimiento, en otros que estén protegidos del fuego, calor, frio, de los
agentes humanos, etc.
En los edificios se deben de planilficar los ramales que van en sentido horizontal y aparte los
Iamales en sentido vertical. Entre mejores sean estos, se estará contribuyendo a lograr eficiencia
del sistema que es un factor deter minante en los costos de instalación y mantenimiento
Dentro de la planificación a realizar se deberán de realizar estudios sobre el caudal de agua que
tendrá que circulat en las tuberias, el tipo de tuberia más adecuada (que estará definida pot las
cantidad de s sales corosivas que contenga el agua), la temperatura del agua, el espacio del
c
disponga para introducir el liquido, y otros aspectos más especificos que irán dependiendordek
tipo de proyecto que se éste planificado. Dentro de la planificación se deberán de crear espaçios
para coļocar las válvulas que serán utilizadas, (válvulas de retención, corte, reducción de presión,
cheque, juntas de dilatación, etc.)

# data[].attributes.body
El consumo de agua ya
Por la cantidad de a factos arte servir el número de personas a hacer uso de ellas. Este tipo de fnctores
está determinada
bastante importante ya que en base al consumo de agua se dimensionarán, los tanques ylas tuberias.
Un factor que puede influir en el consumo de agua en un edificio es la finalidad, o el destino que tenga, porque no tiene el mismo consumo de agua
es
edificio para escuela, que uno para oficinas, o que uno para viviendas.
En vwviendas. este caso hablaremos especificamente de los edificios para
Se ha calculado que el consumo medio de agua para una vivienda es de aproximadamente 50 galones o 200 litros de agua por persona dia.
Este consumo está dividido de la siguiente forma: - Para beber, cocinar, lavar, de 20 a 30 Lts/ habitante dia y como máximo 50 Lts/habitante dia.
Para descargas en el inodoro de 8 a 12 Lts /habitante dia.
Para ducharse de 60 a 100 Lts /habitantes dia
Para regar 1 m de calle o césped 1.5 Lts/Nts
2dia.
Entre más grandes sea el edificio mayor serå el número de accesorios a servir, mayor cantidad de personas haranuso de estos servicios, y po!
consiguiente mayor tendrá que ser el tamaño de los tanques de reserva de agua
Para calcular el tamaão del tanque agua tenemos que saber, el ntmero de personas por familia, el ntimero de familias que hay en el edificio y los
dias que tendrá que servir el tanque sin interrupcion . Ejemplo: un edificio de 6 niveles con cuatro wiviendas por nivel y un promedio de 5 personas
por nivel
Se debe construir un tanque que le pueda dar servicio 4 dias: Capacidad 200 Litros 5 personas/ familia x 4 familias/nivel s 6
nveles.
Capacidad 24,000 Litros 24 mats

# data[].attributes.body
Este es uno de los factores más importantes dentro de la planificación del edificio, porque de ella básicamente dependerá o condicionará un alto grado la estructuración del en edificio, el tipo de máquinas o bombas que se emplearán para la movilización del líquido, etc. En otras palabras de la colocación de las tuberías dependerá en gran parte el costo total de la instalación.

# data[].attributes.body
Los montantes o subidas de agua se deben localizar en zonas donde la longitud de los ramales horizontales sean lo más corto posible. Estos ramales deben emplazarse cuidadosamente hasta los puntos ya elegidos, en que se colocarán los artefactos que alimentan. se

Para grandes edificios es recomendable que la instalación deba abastecerse de por lo menos dos canalizaciones independientes.

También es recomendable que las cavidades por donde se encuentran las tuberías tengan frentes desmontables para que sean accesibles para reparaciones y mantenimientos

# data[].attributes.body
Al proyectarse un sistema debe tenerse en cuenta los siguientes

factores:

1. Tipo y tamaño de la instalación

2. Características del servicio

3. El número de puntos de toma

4. Ampliaciones proyectadas

5. El tipo de población y la cantidad

6. Si hay instalaciones de agua caliente.

Si hubiese instalaciones de agua caliente se deben tomar en cuenta otros factores:

1. Si es un sistema con depósito acumulador o un sistema con calentador instantáneo.

2. Si es un sistema central o un sistema individual.

Las instalaciones de centrales son indicadas principalmente para instalaciones medianas y grandes, en viviendas, hoteles, etc. Es decir en edificaciones donde existen muchas tomas.

# data[].attributes.headline
VENTAJAS DE UN SISTEMA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE: 

# data[].attributes.subject
VENTAJAS DE UN SISTEMA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE: 

# data[].attributes.body
Hay siempre agua lista para el manejo.

Se

elimina

la utilización de

mantenimiento que se le debe dar.

a aparatos

# data[].attributes.body
El cálculo solo es posible a través de un contador.

Hay grandes pérdidas de calor en épocas de poca utilización (verano).

Para viviendas en su mayoría los depósitos van de 100 hasta 5,000 Its. por vivienda.

La red de distribución de agua caliente es casi siempre de distribución inferior y forma de circuito, para que se esté en renovando constantemente el agua cuando no se esta utilizando.

Los sistemas de calentamiento pueden ser a base de gas, carbón, aceite, etc. Y al igual que los sistemas de calefacción es necesario hacer un buen estudio de los costos de los combustibles, el equipo, el mantenimiento para determinar cual es el equipo más ventajoso para nuestro proyecto.

# data[].attributes.body
La instalación eléctrica de una edificación es aparentemente sencilla, pero la realización de ella es peligrosa, ya que por el desconocimiento de estas puede ocasionar incendios, cortos circuitos, o accidentes que cuestan vidas en el peor de los casos.

Para tener una mejor visión de los problemas, los locales se

han clasificado en:

# data[].attributes.body
: Son locales donde por regla general no se produce condensación de agua. Viviendas. oficinas, cocinas y baños de viviendas, etc.

# data[].attributes.body
Son locales donde la humedad puede provocar deterioro en la instalación y al mismo tiempo peligro a los que lo utilizan. Ejemplo: Sótanos húmedos, cocinas grandes, lavanderías, baños grandes, carnicerías, cámaras frigoríficas, etc.

# data[].attributes.body
Son los que frecuentemente el suelo se moja o se lava para mantener limpio el local. Ejemplo: talleres húmedos, bodegas de vino o cerveza, naves para lavado de automóviles, etc.

# data[].attributes.body
Son los que la temperatura se mantiene mayor de 35° C. Ejemplo: fábricas de siderurgia, fábricas de gas, etc.

# data[].attributes.body
Son

locales donde se cantidad de materiales altamente combustible. Ejemplo: fábricas de papel, algodón etc. mueve gran Aserraderos.

# data[].attributes.body
: Son locales que como su nombre lo indica pueden explotar ya sea por la acumulación de gases, polvos, etc.

# data[].attributes.body
Existen reglamentaciones para la distribución de circuitos, los más utilizados son los circuitos separados, aparte unidades de luz y aparte los de fuerza, pero se ha comprobado técnicamente que es mejor colocar circuitos por local, si la instalación es muy compleja, o se pueden colocar varios locales a un solo circuito a modo de sectorizar la instalación.

Para facilitar la instalación y como mecanismo de seguridad, los cables para la conducción de energía eléctrica se han clasificado: por colores para los diversos usos. A continuación los enunciaremos.

rojo

Negro_ positivo

azul-

Blanco-negativo

Verde- tierra física

# data[].attributes.body
Tomacorriente e interruptores, etc.)

Por lo regular estos fabrican de plástico por ser más se resistentes a la corrosión, son de forma rectangular y se fabrican para poder colocarse dentro y fuera de revoque, dependiendo de la necesidad del proyecto. Estas cajas se aseguran al muro mediante tornillos.

Estos dispositivos son hechos para colocarse en el suelo o en la pared, pueden ser corrientes o estar protegidos contra el agua y el fuego.

Para habitaciones de niños también existen instalaciones con protección especial.

Para la industria, la agricultura, comercio, etc. También existen elementos especiales los cuales se piden según sea el caso.

positivo

# data[].attributes.body
Estos elementos tienen el objetivo de proteger las líneas, las máquinas y demás receptores conectados contra sobrecarga y cortos circuitos. Entre estos elementos figuran, los fusibles, los interruptores de protección de líneas y motores (Flip-ons), los interruptores automáticos, etc.

Se fabrican para corrientes nominales de 2 a 200 amperios. El tamaño del fusible se fija en base a la potencia consumida por los elementos a servir, no es recomendable proteger los circuitos de luz a un fusible de más de 10 amperios.

Los más empleados para viviendas son los interruptores de protección de viviendas que automáticamente se desconectan con una sobrecarga o un corto circuito.

Entre otros elementos para protección también tenemos la tierra física, que consiste en un cable a tierra para protección de la vida.

Este dispositivo se coloca en los tomacorrientes de tres piezas, en el tercer elemento se coloca el cable a tierra que es el que absorbe toda la corriente en caso de que una persona toque por descuido un cable con corriente.

# data[].attributes.headline
TABLEROS PARA CONTADORES Y DISTRIBUIDORES:

# data[].attributes.subject
TABLEROS PARA CONTADORES Y DISTRIBUIDORES:

# data[].attributes.body
Los contadores son elementos empleados para la medición de corriente que se consume, puede que esté empotrado o sobre el revoque, la mejor opción es la primera, para lo cual se coloca una caja especialmente hecha para colocar el contador, este se debe de instalar en un lugar inmediato a la calle para que la persona que hace las lecturas de cobro pueda hacerlas fácilmente. Y que al mismo tiempo este protegido de las piedras, pelotazos, etc.

En las viviendas se emplea un contador monofásico y para las Industria y fábricas se colocan contadores trifásico.

En cuanto al tablero de distribución si es para una edificación pequeña no presenta gran dificultad para la colocación por su tamaño pero si la edificación es muy grande puede llegar a ocupar un gran área por lo que antes de hacer o planificar una construcción se debe de consultar con un técnico en la materia, para que oriente en cuanto al tipo y tamaño de la instalación.

# data[].attributes.body
Esta se puede realizar expuesto, entre el revoque, o entre el hormigón armado.

Cuando el montaje se realiza expuesto abrazaderas para sujetar los cables o tubos.

Si el cable se pone expuesto debe ser especial de forro (blindado) y las abrazaderas para sujeción deben ser de plástico o de algún material inoxidable.

Para la colocación sobre del revoque se emplea alambre paralelo preferentemente y se sujeta con unos clavos especiales con abrazaderas.

# data[].attributes.body
Para almacenar combustibles tenemos que partir del hecho que los combustibles pueden ser solidos, líquidos y gaseosos.

Las instalaciones mas caras son las de combustible gaseoso, pero

son las que representan las mayores ventajas, como lo son: -Necesitan menos espacio para almacenaje de combustible -Las instalaciones se les debe dar menos mantenimiento -El combustible rinde más ya que todo el subministro es automático

-No se sacan escorias o desperdicios

-Provocan menos contaminación.

Pero antes de decidir cual es el tipo de combustible que se utilizará se debe estudiar cuidadosamente el equipo a utilizar las especificaciones que dan los fabricantes. Por otro lado se debe de evaluar la disponibilidad de los tipos de combustibles que hay en el medio, porque en algunos casos no es factible conseguir algunos tipos de combustible lo que provocaría cambios posteriores.

Las áreas para almacenar combustible deben de llenar ciertos requerimientos que a continuación describiremos:

# data[].attributes.body
1. Las áreas de almacenamiento de combustible deben de poder servirse desde la calle o lo más próximo posible a esta, y se debe de proveer el intervalo entre una y otra entrega de combustible.

2. El parqueo del vehículo que proveerá el combustible deberá dimensionarse de acuerdo al tamaño del mismo para que no obstaculice el tráfico.

El taño de los tanques, deben de dimensionar en base al tamaño del edificio, de la disponibilidad del mismo y del costo. ser subterráneos, al aire o dentro del edificio. además pueden

Deben de tener por lo menos de 25 a 40 Cms. de separación entre el tanque y las paredes que están alrededor del cilindro, y entre un tanque y otro debe tener una separación mínima entre 40 y 60 Cms. y del suelo distarán a 10 Cms., el material del pavimento y las paredes deben ser impermeables al combustible.

El tanque puede tener cualquier forma a modo de adaptarse al local donde se colocará o al espacio.

Cuando son combustibles líquidos debe de haber desagües pero no deben desaguar directamente a la red de drenajes.

Para determinar que tipo de combustible es el más adecuado es necesario analizar el equipo, la disponibilidad de combustible, el mantenimiento, el costo de la instalación, el espacio del cual se dispone para almacenar, la cantidad de contaminación y el costo del combustible.

En síntesis el mantenimiento de los combustibles gaseosos es menor pero su instalación es mucho mayor.

Para el máximo de rendimiento de combustible es necesario que las calderas tengan bien graduados el consumo de combustible y aire.

# data[].attributes.body
Para disponer que tipo de combustible es más adecuado es necesario evaluar con anterioridad el tipo de equipo a utilizar, la disponibilidad de los diversos tipos de combustibles, además se debe de analizar el área donde se depositará el combustible, como se servirá el combustible hasta los depósitos y como se conducirá hasta los puntos de utilización.

# data[].attributes.body
Realizar una evaluación periódica del equipo que se utiliza, para mantenerlo en optimas condiciones, con lo cual se logrará la mayor economía en cuanto al consumo de combustibles.

# data[].attributes.body
Este tipo de instalaciones no por ser de apoyo tienen menor importancia que las instalaciones básicas, lo que si es cierto es que no todas las edificaciones llevan este tipo de instalaciones.

Estas por lo regular tienen una mayor utilización en edificios como Hoteles, Hospitales, ya que las diferentes áreas que poseen estas edificaciones son más especializadas y complejas.

También son utilizadas en edificios para viviendas pero son casos especiales.

Estas instalaciones las hemos dividido en:

II.1. Instalaciones para vapor

2. Tratamiento de aguas

3. Instalaciones de plantas de emergencia.

# data[].attributes.body
El objetivo de una instalación de estas es producir vapor en una caldera, para ser lo conducido por medio de tuberías hasta las áreas donde será utilizado el medio. (vapor).

Cuando el vapor se enfría se condensa y debe ser devuelto a la caldera para ser nuevamente calentada.

Las instalaciones de vapor prácticamente tienen dos utilizaciones

1. Aprovechamiento del calor

2. Aprovechamiento de la presión.

En la primera se logra calentar esterilización, cocinar, etc. agua, los ambientes, la

Y en la segunda se mueven máquinas.

Una instalación de vapor esta conformada por los siguientes elementos:

1.- Calderas

2.- Tanques de precalentado de agua

3. Tanques de combustible

4.- Tanques de combustible de emergencia

5. Tuberías de salida

6.- Elementos donde se utiliza el medio

7.- Tuberías de retorno

8. Chimeneas

9. Tuberías de entrada de agua fría

# data[].attributes.body
Cuando se habla de tratamiento de agua se habla especialmente de lo que es la calidad del agua.

La calidad del agua es importantísima, debido a que de esta depende básicamente la duración del equipo y las instalaciones por donde circula el agua.

Cuando el agua no esta bien tratada se arruinan las tuberías, el equipo para lavandería, las calderas, los sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire.

# data[].attributes.body
El tratamiento de agua tiene por objeto reducir los elementos disueltos en el agua, que causan incrustaciones en el equipo, corrosión, consumo excesivo de jabón, deterioran en gran escala las fibras de la ropa etc.

Los elementos que dan origen a la necesidad de tratar el agua, La excesiva concentración, de dióxido de Carbono, el Oxigeno, el son: Hierro, el Manganeso y la sílice.

Uno de los principales problemas por la concentración de estos

elementos es la dureza.

Existen pruebas parte determinar la dureza del agua. como por ejemplo, esta la del jabón, ya que en el agua dura no se disuelve el jabón por completo.

# data[].attributes.body
Existen dos tipos de dureza:

# data[].attributes.body
que se corrige ebullendo agua

# data[].attributes.body
Esta solo es posible corregirla a través de la

aplicación de substancias químicas como lo son la combinación de cal y sodas o a través de la aplicación de zeolitas.

La forma más efectiva de remover la dureza es a través del sistema eólico. En este proceso interviene el sodio y el aluminio, estos elementos se pueden volver a regenerar.

# data[].attributes.body
: Este es un factor muy importante porque de este dependerá básicamente la velocidad con la que se deba tratar el agua y por consiguiente el tamaño de los depósitos para realizar la transformación.

Para poder suavizar el agua se utilizan dos tipos de filtros:

# data[].attributes.body
El segundo es más recomendable para grandes instalaciones pero ambos sistemas se fabrican de la misma forma solo que un sistema está sometido a presión y el otro no.

Para la fabricación de este sistema por lo regular se utilizan dos tanques que oscilan ente 12 y 54" de diámetro y una longitud entre 60 y 144". Este tipo de depósito cuenta con las siguientes partes: a) Sistema colector; que es el fondo del depósito, que se encuentra perforado para dar paso únicamente al agua tratada (agua blanda). b) Capa Soporte, que es una capa de piedrín de diferentes tamaños que oscilan entre 1/8 a 1" de diámetro.

Esta capa oscila entre 14 y 20". 0) Espacio libre. que es el 75% del espesor de las diferentes capas juntas.

# data[].attributes.body
Como su nombre lo indica son instalaciones que sirven en caso de

emergencia.

Entre

estas

instalaciones

podemos

tener

bombas

las hidroneumáticas, plantas de energía eléctrica, lámparas de emergencia,

etc.

# data[].attributes.body
Básicamente las podemos dividir en dos clases:

# data[].attributes.body
Sistemas hidroneumáticos. Este tipo de bombas tiene la característica de que solamente sirve para edificios de hasta dos niveles, porque no son bombas para subir agua.

# data[].attributes.body
Este tipo de bombas es para elevación, por lo que es utilizada en edificios de más de dos niveles.

También existen bombas con sistemas combinados; en las cuales se puede dar buen servicio a un edificio de poca altura como a un edificio de gran altura.

# data[].attributes.body
La planificación para la instalación de una planta de energía eléctrica es muy importante y difícil, por lo complejo del equipo, en el cual intervienen muchos factores. Esta maquinaria pertenece a los sistemas de motores estacionarios.

La dimensión del área donde se colocará la planta dependerá prácticamente del tamaño de esta.

Para la instalación de este equipo es necesario dejar un ducto de instalaciones para el escape, el cual posee un silenciador. esta tubería es de aproximadamente 4 pulgadas de . También es necesario dejar espacio para sacar el aire del radiador.

Dentro del área de maquinaria se deberá de colocar una caja de flip-ons principal, las cajas de flip-ons secundarios, e swich de transferencia, la planta de energía eléctrica, y para el dimensionamiento necesario es fabricante para su colocación. Por lo regular, este equipo produce mucho prácticamente es el motor de un camión Caterpillar. problemas que podría necesario colocarle provocar unos el ruido, ya que Para evitar los excesivo ruido, al equipo es amortiguadores.

También es necesario colocarlo en una cámara de aislantes acústicos. Si no es posible colocarle los aislantes es necesario colocar el equipo bien alejado de los apartamentos, ya sea dentro del edificio o fuera del mismo.

# data[].attributes.body
El tamaño de la planta depende del consumo del edificio, ya sea que se instale todo o no. Si el edificio es muy grande, lo más recomendable es que se instale solo para dar servicio a las áreas comunes y servicios generales (corredores, ascensores, bombas de agua, ingresos vestíbulos, etc.), porque de lo contrario la planta tendría que ser excesivamente grande. Aunque esto dependerá básicamente del tipo de edificio, como por ejemplo en el caso de un hospital es recomendable que se instale todo el edificio a la planta de emergencia.

# data[].attributes.body
-Una planta de energía eléctrica debe colocarse en un área donde el ruido no afecte a los vecinos, además es recomendable colocarla en el primer nivel o en el sótano por el peso de la misma.

-El área necesaria para instalar este equipo es de aproximadamente 9 Mts. y hay que dejar un ducto hasta el techo del edificio para el escape y su silenciador.

# data[].attributes.body
Existe una gran variedad instalaciones especiales para de edificios de apartamentos, en este caso solamente se tocarán 4 tipos de instalaciones que son:

1. Ventilación y aire acondicionado

2. Ductos para sacar basura

3. Lavandería

4. Intercomunicación.

Estas instalaciones no son las más importantes, pero si pueden ser de utilización muy frecuente ya que en todo edificio de esta clase existe área para lavandería, es necesario intercomunicarse a la puerta de entrada, etc.

# data[].attributes.body
El objetivo de las instalaciones de ventilación es el de mantener los ambientes con la cantidad y calidad de aire que los haga idealmente confortables, con el hecho de estar renovando el aire no quiere decir que el ambiente sea confortable, porque es necesario lograr cierta temperatura, cantidad de impurezas y humedad.

Cuando las superficies donde renovación del aire es necesaria. se respira, es limitado

# data[].attributes.body
Para que un local siguientes características: sea confortable y sano debe reunir las

1. La temperatura del ambiente debe estar entre 20 y 22° C.

2. La velocidad del aire a 10 Cm/seg. a una altura de 0.90 Mts.

3. La humedad relativa entre 30% y 70%

4. La pureza del aire con un máximo de 5 Mg. de polvo/M3 de aire.

Si la concentración de estos elementos fuera elevada podría llegar

a ser tóxica.

ΕΙ volumen de aire que circula depende principalmente de la cantidad de calor que debe ser introducido o eliminado del local y generalmente determina la velocidad del aire.

# data[].attributes.body
Para conocer la magnitud de una instalación se indica el volumen 3 de aire en M que se pone en acción por unidad de tiempo.

Este puede referirse al aire que se introduce, al que se extrae,

al que circula o al que se toma del exterior.

Un elevado número de renovación indica que el local es pequeño para el uso que se le destina, lo menos que puede haber de aire en un local es 3 M³/persona. 3 Cuando los ambientes están ocupados más de 3 horas se recomienda aumentar las cantidades

Y cuando tienen grandes superficies de cristales fijos conviene duplicar la cantidad de aire.

El recorrido del aire en el local debe ser lo más largo posible, y para saber si una instalación es adecuada es necesario evaluar la uniformidad de la temperatura dentro del local, esta es casi imposible porque intervienen muchos factores como lo son, la exposición directa de las ventanas a la radiación solar, que las superficies exteriores no sean buenos aislantes, las filtraciones de aire por las puertas, ventanas etc.

Las instalaciones de aire pueden influir notablemente en la disposición general de un edificio.

Los elementos que componen una instalación de climatización son: Dispositivos para desunificar. limpiar, calentar, enfriar, humidificar,

# data[].attributes.headline
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VENTILACION:

# data[].attributes.subject
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VENTILACION:

# data[].attributes.body
La ventilación es un intercambio de aire entre un local y otro, o entre un local y la atmósfera. Esto solo es posible si existe una diferencia de la presión entre los espacios que estén involucrados en el sistema.

Esto se logra por medio de una diferencia de temperaturas (efecto de chimenea), por la introducción o extracción de aire de una forma natural o mecánica a través de un ventilador o un extractor.

No basta con la diferencia de presiones para hacer circular satisfactoriamente el aire, deben existir suficientes tramos libres dentro del edificio para que el aire pueda circular libremente, tanto para el que se introduce como el que extrae.

Si en una instalación se pone un ventilador en el camino del aire que se introduce al local, habrá una sobre presión respecto al aire exterior. Si el ventilador se pone en el camino por donde se extrae el aire habrá una depresión dentro del local. *5

En el primer caso deben preverse aberturas para la salida del

aire y en el segundo para la entrada.

# data[].attributes.body
Los ventiladores o las centrales de acondicionamiento de aire deben estar próximos a los locales a ventilar, sin olvidar los niveles acústicos permisibles. y al área donde se toma el aire.

Sus accesos deben ser de por lo menos 1.20 Mts. de ancho para que no resulte dificultoso introducir o substituir los distintos aparatos y las puertas deben de cerrar o abrir a modo de mantener la presión.

La central debe iluminarse con luz fluorescente y colocarle sus drenajes; en cada caso específico hay que determinar las dimensiones de la central, todo error en el dimensionamiento de este local puede dar lugar a dificultades casi imposibles de solventar.

# data[].attributes.headline
INSTALACIONES PARA ELIMINACION DE RESIDUOS EN EDIFICIOS:

# data[].attributes.subject
INSTALACIONES PARA ELIMINACION DE RESIDUOS EN EDIFICIOS:

# data[].attributes.body
Prácticamente en toda edificación existen problemas bastante difíciles de solventar referentes a la evacuación de la basura.

1. Para almacenar o juntar la basura que sale de un edificio se hace de dos maneras: A, directa y B. indirectamente.

La evacuación directa, consiste en que cada persona que vive dentro del edificio debe de llevar su basura al punto donde se almacenará.

Si el edificio es de varios niveles puede que existan algunos

problemas:

-Falta de higiene

-al olor

-Incomodidad para circular por el edificio, etc.

Y la forma indirecta que es realizada a través de ductos para basura. Esta puede traer ventajas, pero esto dependerá de la buena planificación del sistema, de lo contrario se caería a los mismos problemas que ocasiona la evacuación directa (mal olor, falta de higiene y sobre todo se estaría aumentando el costo del edificio.

# data[].attributes.headline
ELEMENTOS QUE FORMAN UN DUCTO PARA BASURA:

# data[].attributes.subject
ELEMENTOS QUE FORMAN UN DUCTO PARA BASURA:

# data[].attributes.body
1) Parte superior del pozo

2) Dispositivos para tirar la basura

3) Parte baja del pozo

4) Ventilación del pozo de desperdicios.

# data[].attributes.body
Debe existir una puerta de revisión, y una escoba, que puede ser mecánica o manual para darle limpieza a la tubería cada cierto tiempo. En la parte alta de la instalación puede existir una ventilación directa o indirecta.

# data[].attributes.body
Deben ser construidos con materiales no combustibles, fáciles de abrir y cerrar, para no hacer ruido, además debe evitarse que los malos olores salgan.

El diámetro del canal de tirar la basura debe ser menor que el del

pozo.

# data[].attributes.body
Esta parte es la que se desperdicios depositados en las partes más altas. Esta termina en el cubo donde se recolecta la basura y debe ser fácilmente accesible para sacar rápidamente la basura.

# data[].attributes.headline
4) VENTILACION DEL POZO DE DESPERDICIOS:

# data[].attributes.subject
4) VENTILACION DEL POZO DE DESPERDICIOS:

# data[].attributes.body
El pozo debe tener ventilación por tiro o se debe ventilar mecánicamente a través de un ventilador.

Se recomienda dejar una instalación de protección contra incendios en la parte baja y en la alta de la instalación, en caso de que entren chispas. principalmente cuando el ducto está conectado a un crematorio de basura.

# data[].attributes.headline
INTERCOMUNICADORES DOMESTICOS Y EN LA PUERTA DE ENTRADA:

# data[].attributes.subject
INTERCOMUNICADORES DOMESTICOS Y EN LA PUERTA DE ENTRADA:

# data[].attributes.body
Estas instalaciones son independientes de la red pública telefónica. Su principal fin es de intercomunicar casas grandes, torres, o éstas anteriores a la puerta de entrada.

Desde el altavoz de la puerta se puede llamar a cualquier vecino y para la utilización se emplean aparatos con tantos pulsadores como apartamentos hallan dentro del edificio.

En la planificación del tendido de las instalaciones hay que hacer un buen estudio, porque para hacer modificaciones en la construcción es necesario contar con un buen capital para invertir en el cambio del equipo y en las instalaciones

# data[].attributes.body
Antes de comenzar cualquier proyecto el arquitecto se debe documentar al máximo para responder ante cualquier problema como lo que es (un profesional) y reducir al máximo las probabilidades de errores que se dan en un proyecto.

La arquitectura es una profesión con un número elevado de campos del conocimiento, por lo cual no es posible encararla individualmente. El individualismo produce errores que son muchos más caros que las utilidades que pueden dejar, un error significa un desperdicio grande de recursos económicos y en el peor de los casos significa pérdidas de vidas.

Si se quiere llegar a una respuesta bien concreta en un proyecto es necesario que se definan perfectamente los objetivos y limitaciones para relacionarlas con el contenido de esta investigación, ya que el funcionamiento del equipo sigue siendo el mismo lo que cambia es la capacidad y el tamaño de esta.

# data[].attributes.body
La diversidad de equipo para instalaciones especiales es muy extensa y variada, por lo que no se pueden dar normas o canones definitivos para la planificación de un proyecto determinado por lo que se tiene que recurrir a un procedimiento a través del cual se puede llegar a una respuesta concreta y sistematizada. A continuación se enumerará el procedimiento.

1. Conocer los lineamientos generales del proyecto.

2. Determinar condiciones técnicos, funcionales, económicos, financieros, del proyecto para planteárselos a un técnico en el campo de las instalaciones especiales.

3. Presentarle estos datos al técnico para que determine las

necesidades y posibilidades del equipo a emplear. 4. Definir que equipo se utilizará para establecer cuales son las

necesidades del mismo.

5. Realizar el anteproyecto utilizando los datos preestablecidos sobre

el equipo a utilizar.

-El empleo de un equipo electromecánico no se puede aislar únicamente a la colocación de una máquina, porque este por lo regular se encuentra unido a una red de conductores que le influyen directamente.

Por otro lado otros factores que influyen directamente en la colocación del equipo es el entorno ecológico, social, económico, por que en base a ellos se plantearán soluciones de protección tanto para el equipo como para los usuarios.

-La evaluación del equipo instalado no fue posible debido a que en el medio, se encuentran muy pocos edificios con este tipo de equipos. Por otro lado la situación social del país imposibilita un poco el acceso a estas instalaciones.