# data[].attributes.body
Disposiciones generales
Alcance: Esta Sección trata de circuitos ramales, excepto aquéllos que alimenten únicamente motores tratados en la Sección 430. Las disposiciones de esta Sección y de la Sección 430 se aplican a los circuitos ramales con cargas combinadas.
Otras Secciones para circuitos ramales con fines específicos:
Los circuitos ramales deben cumplir esta Sección y también las disposiciones aplicables de otras secciones de este Código. Las disposiciones sobre circuitos ramales que alimentan equipos de la siguiente lista, modifican o complementan las disposiciones de esta Sección y se deben aplicar a los circuitos ramales referidos en las mismas:

# data[].attributes.body
En la sección 100 nos trata de incluir términos generales que ya están definidos y también vemos que están dividas en dos partes.
Parte A (Generalidades)
Podemos ver el equipo a menos que estemos a 15 metros .
En la segunda parte a prueba de intemperie: habla que el equipo este protegido de su exposición.
Aprueba de lluvia y polvo: para que el dispositivo maneje mejor su funcionamiento y este al máximo nivel de uso.
En la parte de accesorios encontramos que son ciertas partes o herramientas como tuercas o boquillas con la finalidad de ser mas mecánica que eléctrica
La acometida: Es la red de servicio publico de propiedades horizontales y condominios.
La acometida aérea: Son los que van conectados desde los postes o conductores de la entrada de la edificación
La acomedida subterránea: Se incluyen los tramos de postes, las acomedidas que pueden ver verse en el tablero general o tableros de medidores.

# data[].attributes.body
Circuitos derivados desde autotransformadores. Los circuitos ramales no se deben derivar desde autotransformadores, a no ser que el circuito ramal tenga un conductor puesto a tierra que esté conectado eléctricamente a un conductor puesto a tierra del sistema de suministro del autotransformador.
Excepciones:
1) Se permite que un autotransformador prolongue o añada un circuito ramal para una carga de equipo sin la conexión a un conductor similar puesto a tierra, cuando transforme tensión de 208 Va 240 V nominales o de 240 V a 208 V.
2) En ocupaciones industriales en las que se asegure que el mantenimiento y supervisión de las instalaciones se deben hacer sólo por personas calificadas, se permiten transformadores que suministren tensiones de 600 V nominales a partir de sistemas de 480 V y 480 V a partir de sistemas de 600 V nominales, sin la conexión con un conductor similar puesto a tierra. 210-10. Conductores no puestos a tierra derivados de sistemas puestos a tierra. Se permite que sean derivados circuitos de dos conductores en c.c. y de dos o más conductores no puestos a tierra en c.a. desde conductores activos de circuitos con neutro puesto a tierra. Los dispositivos de maniobra en cada circuito derivado deben tener un polo en cada conductor activo. Todos los polos de los dispositivos de maniobra multipolares serán accionados manualmente y en forma conjunta cuando tales dispositivos sirvan también como medio de desconexión, como lo exigen los Artículos: 410-48 para portabombillas con interruptores de dos polos, 410-54.b) para dispositivos de conmutación de equipos auxiliares para bombillas de descarga, 422-21.b) para artefactos, 424-20 para sistemas fijos de calefacción de ambiente, 438-85 para controladores de motores y 430-103 para motores.
Capacidad nominal de circuitos ramales 210-19.
Conductores: capacidad de corriente y sección transversal mínima. a) Generalidades. Los conductores de los circuitos ramales deben tener una capacidad de corriente no menor a la carga máxima que van a alimentar. Además, los conductores de circuitos ramales con varlas salidas para alimentar tomacorrientes para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija, deben tener una capacidad de corriente no menor a la corriente nominal del circuito ramal. Los cables cuyo conductor neutro tenga menor sección transversal que los conductores no puestos a tierra, deben ir así rotulados.

# data[].attributes.body
Requisitos de instalación, de la capacidad de corriente y del calibre mínimo de los conductores de los alimentadores que suministran corriente a los circuitos ramales.
Capacidad de corriente y calibres mínimos: Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad de corriente no menor a la necesaria para alimentar las cargas; la capacidad de corriente de los conductores del alimentador no deben ser menor a 30A y la capacidad de corriente no debe ser menor a la de los conductores de entrada de acometida cuando los conductores del alimentador transporten toda la corriente suministrada por los conductores de entrada de acometida con una capacidad de corriente de 55A o menos.
Los alimentadores deben estar protegidos contra sobre corriente.
Alimentadores con neutro común: los alimentadores con neutro común pueden alimentar dos o tres grupos de alimentadores trifiliares o dos grupos de alimentadores tetra o pentafilares; cuando estén conectados en un conducto u otro encerramiento metálico todos los conductores de todos los alimentadores con un neutro común deberán estar encerrados en el mismo conducto u otro encerramiento.

# data[].attributes.headline
Requisitos de los circuitos ramales - Resumen

# data[].attributes.subject
Requisitos de los circuitos ramales - Resumen

# data[].attributes.body
los requisitos de los circuitos que tengan dos o más salidas distintas a los circuitos de toma de corriente.
Los circuitos ramales necesarios para alumbrado, alarmas centrales, señales, no se deben conectar a los equipos que alimentan a una vivienda individual.

# data[].attributes.body
Generalidades.

Cordón colgante.

Conexiones por cordones.

Salidas para artefactos.

# data[].attributes.body
excepciones para la instalación de conductores y equipos que no estén bajo el control exclusivo de las compañías eléctricas y que se utilicen para conectar las redes de suministro eléctrico a los conductores de la acometida de los predios alimentados, siempre que tales instalaciones estén fuera de la edificación o terminen en la pared interna inmediata del muro externo de la edificación.

organización del código
Este código se divide en una Introducción y nueve capítulos.

# data[].attributes.body
Si lo exige la autoridad competente, antes de la instalación de los alimentadores se debe presentar un diagrama que recoja los detalles de dichos circuitos. Dicho diagrama debe presentar la superficie en metros cuadrados de la edificación u otra estructura alimentada por cada circuito, la carga total conectada antes de aplicar factores de demanda, los factores de demanda aplicados, la carga calculada después de aplicar los factores de demanda y el tipo y calibre de los conductores utilizados.

# data[].attributes.body
- Los capítulos 1, 2, 3 y 4 son de aplicación general.
-los capítulos 5, 6 y 7 se refieren a lugares especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales.

# data[].attributes.body
Estos últimos capítulos complementan o modifican las normas generales. Los capítulos 1 a 4 se aplican en todo excepto en lo modificado por los capítulos 5,6 y 7 en cuanto a las condiciones particulares. El capítulo 8 trata de los sistemas de comunicaciones y es independiente de los demás, excepto en las referencias concretas que se haga a ellos. El capítulo 9 consta de tablas y ejemplos.

# data[].attributes.body
portada de código eléctrico     colombiano

# data[].attributes.headline
FALLAS DE EQUIPOS Y AUTOTRANSFORMADORES  

# data[].attributes.subject
FALLAS DE EQUIPOS Y AUTOTRANSFORMADORES  

# data[].attributes.body
Todos los alimentadores con una capacidad nominal de interrupción de 1 000A o más en un sistema conectado en estrella y sólidamente conectado a tierra con una tensión a tierra de más de 150V pero que no supere los 600V entre fases, deben estar dotados de protección contra fallas a tierra de equipo.
Los alimentadores no se deben derivar de autotransformadores, a no ser que el sistema alimentado tenga un conductor puesto a tierra que esté conectado eléctricamente al conductor puesto a tierra de la instalación de suministro del autotransformador.

# data[].attributes.body
cumplimiento

Este código está hecho para que resulte adecuada su utilización por organismos que tengan jurisdicción legal sobre las instalaciones eléctricas y para ser aplicado por personal autorizado. La autoridad que tenga jurisdicción sobre el cumplimiento de este código debe ser responsable de interpretar las reglas, de decidir la aprobación de los equipos y materiales y de conceder los permisos especiales que contemplan algunas de estas reglas. La autoridad con jurisdicción puede pasar por alto determinados requisitos de este código o permitir métodos alternativos cuando esté segura de que se pueden conseguir objetivos equivalentes, creando y manteniendo una seguridad efectiva. Este código puede exigir nuevos productos, construcciones o materiales que quizá no estén disponibles en el momento de adopción del mismo. En tal caso, la autoridad con jurisdicción puede autorizar el uso de productos, construcciones o materiales que cumplan con los objetivos equivalentes de seguridad.

# data[].attributes.body
esta constituida por nueve leyes, pautas, normas, especificaciones, como le quieras "nombrar esta bien".
Las cuales nos cuentan las pautas o reglas, de como se debe cumplir el procedimiento adecuadamente paso a paso " para que esta norma se lleve acabo", para no arriesgar tu vida y la de los demás.
En la cual les voy a contar las dos mas importantes.
las cuales son:

# data[].attributes.body
objetivo
. El objetivo es la salvar la vida de las personas, de los bienes y recursos del hogar e integridad personal, contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad.
La cual esta norma contiene condiciones escritas  las cuales son  necesarias para la seguridad. Al cumplir las reglas de la norma  y tener lugar adecuado para una instalación eléctrica, prácticamente tendrás un lugar libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente, la cual esta norma  es muy conveniente para el buen servicio de las ampliaciones eléctricas futuras , para el uso de la electricidad.
Nota:  Este código no contiene, ni tiene, el propósito de señalar los detalles del diseño eléctrico ni del hogar, tampoco debe ser un manual de instrucciones para personal no calificado.

# data[].attributes.body
1-En la cocina, despensa o comedor auxiliar de una unidad de vivienda, el circuito o circuitos ramales de 20 A para pequeños artefactos, deben alimentar todas las salidas de tomacorrientes  y las salidas de tomacorrientes para refrigeradores.

2- El circuito o circuitos ramales para pequeños artefactos, no deben tener otras salidas.

Excepciones:  las salidas de tomacorrientes instaladas para conectar equipos y luces suplementarlas de estufas, hornos y otros equipos de estufa montados sobre mostradores, todos ellos de gas.

# data[].attributes.headline
Salidas de tomacorriente en unidades de vivienda.

# data[].attributes.subject
Salidas de tomacorriente en unidades de vivienda.

# data[].attributes.body
Disposiciones generales:  se deben instalar salidas de tomacorrientes de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo en ninguna pared esté a más de 1,80 m de un tomacorriente en ese espacio.
Siempre que sea posible, las salidas de tomacorriente deben estar a la misma distancia. Si no están a menos de 0,5 m de la pared, las salidas de tomacorrientes en el piso no se deben contar como parte del número exigido de salidas.

# data[].attributes.headline
Tomacorrientes para artefactos en mostradores

# data[].attributes.subject
Tomacorrientes para artefactos en mostradores

# data[].attributes.body
En las cocinas y comedores auxiliares de las unidades de vivienda se deben instalar salidas con tomacorriente en los mostradores:

Espacio de pared del mostrador

Mostradores en el centro de la cocina

Mostradores unidos a la pared por un lado

Espacios independientes

Ubicación de las salidas de tomacorriente

# data[].attributes.body
En los cuartos de baño de las unidades de vivienda, se debe instalar por lo menos un tomacorriente en la pared adyacente a cada lavamanos. Las salidas de tomacorriente en los cuartos de baño deben estar alimentadas por lo menos por un circuito ramal de 20 A.

# data[].attributes.body
En las viviendas unifamiliares y bifamiliares que estén a nivel del suelo, no es requisito que en la parte delantera y en la trasera se instalen salidas de tomacorriente accesibles desde el nivel del suelo y ano más de 2,0 m.

# data[].attributes.body
En las unidades de vivienda se debe instalar como mínimo un tomacorriente para lavadora y plancha.
Excepciones: en viviendas distintas de las unifamiliares en las que no haya o no estén permitidas instalaciones de lavado, no es necesario un tomacorriente para lavadora.

# data[].attributes.body
En las viviendas unifamiliares, en todos los sótanos y garajes adjuntos y en los garajes independientes con instalación eléctrica, se debe instalar por lo menos un tomacorriente.

# data[].attributes.body
En las unidades de vivienda, zaguanes y zonas similares, de 3 m de largo o más deben tener por lo menos un tomacorriente. La longitud del recibidor se mide como la longitud a lo largo del centro del mismo sin pasar por ninguna puerta.

# data[].attributes.body
Las habitaciones de huéspedes de los hoteles, moteles y ocupaciones similares deberán tener instaladas salidas de tomacorriente
Excepción: En las habitaciones de hoteles y moteles, se permite que las salidas de tomacorriente necesarias,  estén situadas del modo más cómodo para la instalación permanente de los muebles, siendo fácilmente accesibles.

# data[].attributes.body
Encima de una vitrina debe instalarse directamente por lo menos una salida de tomacorriente por cada 3,6 m lineales o fracción de los mismos de vitrina, medidos horizontalmente en su anchura máxima.

# data[].attributes.headline
Salidas para equipos de calefacción, congeladores y aire acondicionado

# data[].attributes.subject
Salidas para equipos de calefacción, congeladores y aire acondicionado

# data[].attributes.body
Se debe instalar una salida para tomacorriente monofásica de 125 V y 15 A o 20 A en un lugar accesible para el servicio o mantenimiento de los equipos de calefacción, congeladores y espacios bajo el suelo. Dicha salida debe estar situada al mismo nivel y a menos de 8,0 m del equipo de calefacción. La salida de tomacorriente no se debe conectar del lado de la carga del dispositivo de desconexión del equipo.

# data[].attributes.body
Las salidas para alumbrado se deben instalar:

Unidad o unidades de vivienda

# data[].attributes.body
Alcance.
Cobertura.
Está norma se acondiciona y  se ajusta a lo siguiente:
1) Las instalaciones eléctricas de  equipos electrónicos, de edificios públicos o privados, también en las que se incluye otras estructuras, como, casas móviles , vehículos motorizados de diversión, de trabajo u uso personal, también cuenta  otras instalaciones como patios, parques de atracciones, estacionamientos,  y otras áreas similares como subestaciones industriales.
2) Instalaciones de equipos que se conecten con suministros de electricidad como los postes.
3) Instalaciones de  equipos exteriores dentro de la propiedad, como el aire refrigerador, una planta eléctrica de emergencia, etc...
. 4) Instalaciones de cables de fibra óptica.
5) Instalaciones en edificaciones utilizadas por las empresas ,como edificios de oficinas, almacenes, garajes, talleres y edificios de deporte o recreación que no formen parte de una planta generadora eléctrica, y  un centro de control como:
las estaciones de Transmilenio, bancos, etc...

# data[].attributes.body
Fuera de cobertura.
Está norma no cubre
: 1) Las instalaciones eléctricas en buques, naves distintas de las casas flotantes, material rodante ferroviario como aviones o automóviles excepto casas móviles y vehículos de diversión u uso personal
. 2) Las instalaciones subterráneas en minas, la maquinaria móvil propulsada de minería a la superficie ni su cable eléctrico colgante. .
3) Las instalaciones de equipos de comunicaciones bajo el control exclusivo de las compañías de comunicaciones, situadas a la intemperie o en edificios utilizados exclusivamente para dichas instalaciones
. 4) Las instalaciones, incluida la iluminación correspondiente, bajo el control exclusivo de las compañías de electricidad para comunicaciones, medidas, generación, control, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica. Tales instalaciones deben estar situadas en edificios utilizados exclusivamente por las compañías situadas al aire libre en lugares propios o arrendados a la compañía, en carreteras, calles, caminos, etc., públicos, o al aire libre en propiedades privadas mediante derechos de paz

# data[].attributes.body
Medios de puesta a tierra del conductor del alimentador:  Cuando un alimentador esté conectado a circuitos ramales que requieran conductores de puesta a tierra de los equipos, el alimentador deberá tener o prever un medio de puesta a tierra al que se deben conectar los conductores de puesta a tierra de los equipos de los circuitos ramales.
Conductores no puestos a tierra derivados desde sistemas puestos a tierra:  Se permite la existencia de circuitos de c.c. bifilares y de c.a. de dos o más conductores sin poner a tierra, derivados desde los conductores sin poner a tierra de circuitos que tengan un conductor neutro puesto a tierra.
Medios de identificación del conductor con mayor tensión a tierra:  En circuitos ramales tetrafilares conectados en delta en los que el punto medio del bobinado de una fase esté puesto a tierra para alimentar cargas de alumbrado y similares, se debe identificar el conductor con mayor tensión a tierra.
Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra: Se permite que los alimentadores que proporcionen corriente a circuitos ramales de 15 y 20A estén protegidos por un interruptor automático por falla a tierra.