# data[].attributes.body
mn bổ sung thêm nào

# data[].attributes.body
- Đầu báo khói:
-Đầu báo nhiệt
-Đầu báo lửa
-Đầu dò khí gas
-Công tắc báo cháy
-Đầu báo khí monoxit
-...

# data[].attributes.body
Có công dụng phát tín hiệu báo động, mỗi lọai đèn có chức năng khác nhau và được lắp đặt ở tại các vị trí thích hợp để phát huy tối đa tính năng của thiết bị này

# data[].attributes.headline
Với 20 triệu thì mình sẽ lắp ráp ra được 2 hệ thống báo cháy còn 20 tr thì mình làm marketing và các việc khác

# data[].attributes.subject
Với 20 triệu thì mình sẽ lắp ráp ra được 2 hệ thống báo cháy còn 20 tr thì mình làm marketing và các việc khác

# data[].attributes.body
1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

- Phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

- Kết quả nghiên cứu của dự án là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, học viên, cán bộ,...

# data[].attributes.body
Công tắc báo cháy là một trong những thiết bị quan trong được sử dụng cho các công trình xây dựng công nghiệp như khu chung cư, tòa nhà thương mại văn phòng, nhà máy sản xuất, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí... ... Nó là thiết bị dự phòng, luôn được đặt đúng vị trí và trực chờ trong trường hợp cần thiết.

# data[].attributes.body
Show the information of the area of ​​the samements from the center of the same media to, help got know the status of the fixed time.

# data[].attributes.headline
Chỉ cho phép đưa vào hoạt động những hệ thống chữa cháy đảm bảo chất lượng và các thông số kĩ thuật theo thiết kế.Mỗi hệ thống chữa cháy phải có sổ theo dõi để ghi chép các thông tin về hệ thống đó. Sổ theo dõi do người vận hành bảo quản và ghi chép.Hệ thống chữa cháy phải được định kì bảo dưỡng kĩ thuật theo hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất.Trường hợp sửa chữa, thay thế khi có sự cố hoặc hỏng hóc cũng phải thực hiện đúng theo hướng dẫn. Sau khi sử dụng hệ thống chữa cháy vào việc chữa cháy hoặc thực tập, cơ quan quản lí trực tiếp phải nhanh chóng thay thế, sửa chữa nếu thấy cần thiết.Người vận hành hệ thống chữa cháy phải có trình độ hiểu biết nhất định về chuyên phải nắm được quy trình vận hành theo bản hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất.Người vận hành luôn phải thường xuyên kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy của hệ thống theo tài liệu hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất và các tài liệu có liên quan khác. Khi phát hiện các hỏng hóc phải báo ngay cho người có trách nhiệm của đơn vị mình biết để khắc phục.Người bảo dưỡng kĩ thuật, sửa chữa hoặc thay thế từng bộ phận của hệ thống chữa phải có trình độ chuyên môn và phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

# data[].attributes.subject
Chỉ cho phép đưa vào hoạt động những hệ thống chữa cháy đảm bảo chất lượng và các thông số kĩ thuật theo thiết kế.Mỗi hệ thống chữa cháy phải có sổ theo dõi để ghi chép các thông tin về hệ thống đó. Sổ theo dõi do người vận hành bảo quản và ghi chép.Hệ thống chữa cháy phải được định kì bảo dưỡng kĩ thuật theo hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất.Trường hợp sửa chữa, thay thế khi có sự cố hoặc hỏng hóc cũng phải thực hiện đúng theo hướng dẫn. Sau khi sử dụng hệ thống chữa cháy vào việc chữa cháy hoặc thực tập, cơ quan quản lí trực tiếp phải nhanh chóng thay thế, sửa chữa nếu thấy cần thiết.Người vận hành hệ thống chữa cháy phải có trình độ hiểu biết nhất định về chuyên phải nắm được quy trình vận hành theo bản hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất.Người vận hành luôn phải thường xuyên kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy của hệ thống theo tài liệu hướng dẫn của nơi chế tạo sản xuất và các tài liệu có liên quan khác. Khi phát hiện các hỏng hóc phải báo ngay cho người có trách nhiệm của đơn vị mình biết để khắc phục.Người bảo dưỡng kĩ thuật, sửa chữa hoặc thay thế từng bộ phận của hệ thống chữa phải có trình độ chuyên môn và phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

# data[].attributes.body
2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

- Tạo thêm tài liệu nghiên cứu cho những người làm công nghệ

- Nâng cao chất lượng của hệ thống phòng cháy chữa cháy trong thị trường

- Khắc phục những nhược điểm của hệ thống

# data[].attributes.body
Thiết bị giám sát và phát hiện ra dấu hiệu khói để gửi các tín hiệu khói về trung tâm báo cháy xử lý.

Cảm biến khói được bố trí tại cửa hàng, văn phòng, bếp, phòng làm việc, phòng hợp, phòng kho quỹ, các khu vực có nhiệt độ cao và không gian kín.

Có hai loại là đầu dò khói dạng điểm và đầu dó khói dạng Beam.

# data[].attributes.body
Có tính năng và vị trí lắp đặt giống như chuông báo cháy, tuy nhiên còi được sử dụng khi khoảng cách giữa nơi phát thông báo đến nơi cần nhận thông báo báo động quá xa.

# data[].attributes.headline
Yêu cầu về lắp đặt                                                           Chỉ được tiến hành lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống chữa cháy theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy phê duyệt.Khi lắp đặt hệ thống chữa cháy, các thiết bị phải đảm bảo độ kín, độ bền nhất là các hệ thống chứa sẵn chất chữa cháy có áp lực.Bộ phận cung ứng, dự trữ chất chữa cháy đặt ở ngoài nhà phải có mái che tránh mưa nắng.Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chữa cháy phải tiến hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng và các thông số kĩ thuật của hệ thống và phải được ghi vào biên bản nghiệm thu.

# data[].attributes.subject
Yêu cầu về lắp đặt                                                           Chỉ được tiến hành lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống chữa cháy theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy phê duyệt.Khi lắp đặt hệ thống chữa cháy, các thiết bị phải đảm bảo độ kín, độ bền nhất là các hệ thống chứa sẵn chất chữa cháy có áp lực.Bộ phận cung ứng, dự trữ chất chữa cháy đặt ở ngoài nhà phải có mái che tránh mưa nắng.Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chữa cháy phải tiến hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng và các thông số kĩ thuật của hệ thống và phải được ghi vào biên bản nghiệm thu.

# data[].attributes.body
3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội:

- Hiện đại các sản phẩm trên thị trường

- Nâng cao giá trị sản phẩm

- Có hiệu quả kinh tế trong xây dựng cơ sở hạ tầng

# data[].attributes.body
gồm các thiết bị chính như: Board mạch xử lý thông tin, bộ nguồn và ác quy dự phòng, bàn phím của tủ trung tâm báo cháy tùy chỉnh thiết lập cho setup và điều khiển kết hợp màn hình hiển thị, có thể hiển thị thông báo cho các zone riêng biệt, cấu trúc menu của tủ trung tâm báo cháy rất đơn giản cho người sử dụng, module tùy chọn có các tín hiệu báo động và báo cháy có chức năng thông tin những đầu báo động và đầu báo cháy có chức năng thông tin những đầu báo bị loại bỏ

# data[].attributes.body
Được đặt gần các cầu thang của mỗi tầng lầu, để chỉ lối thoát hiểm trong trường hợp có cháy. Tự động chiếu sáng trong trường hợp mất nguồn AC.

# data[].attributes.headline
Đầu báo lửa phát hiện các tia cực tím phát ra từ ngọn lửa và lập tức gởi tín hiệu báo cháy về trung tâm xử lý khi phát hiện lửa.Tương tự đầu báo nhiệt, đầu dò lửa được lắp đặt ở các nơi có nguy cơ cháy nổ cao như nhà kho, nhà bếp, khu vực chứa hoá chất hoặc chất dễ cháy, nhựa, mút xốp, giấy…Đầu báo lửa rất nhạy cảm đối với các tia cực tím. Thiết bị báo lửa chỉ phát tín hiệu báo động về trung tâm khi phát hiện đồng thời hai xung cảm ứng tia cực tím.Điểm nổi bật của đầu báo lửa là được lập trình để hạn chế tối đa khả năng báo động giả vì vậy thiết bị chỉ báo tín hiệu khi có 2 xung cảm ứng tia cực tím trong 10 giây/2 chu kỳ.Những nơi nên lắp đầu báo lửa như khu vực dễ xảy ra cháy, nổ (cây xăng, nhà máy cơ khí, xưởng sản xuất….), bếp ăn, nhà xe, phòng máy tính, phòng điện…..

# data[].attributes.subject
Đầu báo lửa phát hiện các tia cực tím phát ra từ ngọn lửa và lập tức gởi tín hiệu báo cháy về trung tâm xử lý khi phát hiện lửa.Tương tự đầu báo nhiệt, đầu dò lửa được lắp đặt ở các nơi có nguy cơ cháy nổ cao như nhà kho, nhà bếp, khu vực chứa hoá chất hoặc chất dễ cháy, nhựa, mút xốp, giấy…Đầu báo lửa rất nhạy cảm đối với các tia cực tím. Thiết bị báo lửa chỉ phát tín hiệu báo động về trung tâm khi phát hiện đồng thời hai xung cảm ứng tia cực tím.Điểm nổi bật của đầu báo lửa là được lập trình để hạn chế tối đa khả năng báo động giả vì vậy thiết bị chỉ báo tín hiệu khi có 2 xung cảm ứng tia cực tím trong 10 giây/2 chu kỳ.Những nơi nên lắp đầu báo lửa như khu vực dễ xảy ra cháy, nổ (cây xăng, nhà máy cơ khí, xưởng sản xuất….), bếp ăn, nhà xe, phòng máy tính, phòng điện…..

# data[].attributes.body
4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:

- Đề tài góp phần bồi dưỡng khả năng nghiên cứu và chế tạo của thành viên trong dự án

- Hình thành nên nhóm nghiên cứu có chuyên môn và đoàn kết

- Đồng thời khẳng định hướng đi đúng của nhóm nghiên cứu trong việc nghiên cứu phát triển hệ thống phòng cháy chữa cháy

# data[].attributes.body
Đầu báo gas giúp phát hiện sự xuất hiện của khí gas vượt quá ngưỡng cho phép 0.503%. Lập tức thiết bị gởi tín hiệu báo động về trung tâm xử lý.

Đầu dò khí gas thường được bố trí ở các khu vực chứa gas như nhà bếp, bếp ăn, các khu vực chứa khí gas dùng để sản xuất công nghiệp… Đầu dò gas thường lắp trên tường cách sàn nhà khoảng 10 – 15cm, không được phép lắp đặt dưới sàn nhà.

# data[].attributes.headline
Đèn chiếu sáng trong trường hợp khẩn (Emergency Light)

# data[].attributes.subject
Đèn chiếu sáng trong trường hợp khẩn (Emergency Light)

# data[].attributes.body
Khi có báo cháy, thao tác đầu tiên là phải cúp điện. Bây giờ đèn chiếu sáng này sẽ tự động bật sáng (nhờ có bình điện dự phòng battery), nó giúp cho mọi người dễ dàng tìm đường thoát hiểm, hoặc giúp cho các nhân viên có trách nhiệm nhanh chóng thi hành phận sự. Hoặc trong trường mất điện đột ngột do có sự cố về điện.

# data[].attributes.body
– Được lắp đặt tại phòng bảo vệ, các phòng có nhân viên trực ban, hành lang, cầu thang hoặc những nơi đông người qua lại nhằm thông báo cho những người xung quanh có thể biết được sự cố đang xảy ra để có phương án xử lý, di tản kịp thời.
– Khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, chuông báo động sẽ phát tín hiệu báo động giúp cho nhân viên bảo vệ nhận biết và thông qua thiết bị theo dõi sự cố hỏa hoạn (bảng hiển thị phụ) sẽ biết khu vực nào xảy ra hỏa hoạn, từ đó thông báo kịp thời đến các nhân viên có trách nhiệm phòng cháy chữa cháy khắc phục sự cố hoặc có biện pháp xử lý thích hợp.

# data[].attributes.body
- Đặc điểm của thiết kế an toàn cháy tại Nhật Bản (NB) là hệ thống kết hợp giữa tự thân công trình Kiến trúc và Thiết bị phòng cháy (cửa sập liên động với hệ thống báo khói, cửa chống cháy chống khói tự đóng, hệ thống hút khói, cao áp…).

- Công nghệ an toàn cháy tại NB tồn tại 2 phương pháp thiết kế:

+ Thiết kế dựa theo Tiêu chuẩn (Prescriptive-based codes): Bao gồm các điều luật, tiêu chuẩn qui định công trình phải thiết kế như thế nào nhằm bảo đảm an toàn cháy cho công trình và người sử dụng (bottom-up objectives);

- Công nghệ an toàn cháy tại NB tồn tại 2 phương pháp thiết kế:

+ Thiết kế dựa theo Tiêu chuẩn (Prescriptive-based codes): Bao gồm các điều luật, tiêu chuẩn qui định công trình phải thiết kế như thế nào nhằm bảo đảm an toàn cháy cho công trình và người sử dụng (bottom-up objectives);

# data[].attributes.body
Thiết bị dùng để phát hiện nhiệt độ gia tăng bất thường của môi trường xung quanh. Cảm biến nhiệt được lắp ở nhà bếp, các khu vực kín, phòng làm việc, nhà xưởng hoặc nơi chứa nhiều máy móc thiết bị sinh nhiệt, động cơ… Gồm hai loại là đầu báo nhiệt cố định và đầu báo nhiệt gia tăng.
+ Đầu báo nhiệt cố định:

Tự động kích hoạt tín hiệu báo động khi cảm nhận nhiệt độ vượt mức quy định của nhà sản xuất (57°C, 70°C,…)

+ Đầu báo nhiệt gia tăng:

Phát tín hiệu trong trường hợp phát hiện nhiệt độ xung quanh tăng đột ngột và tăng nhanh khoảng 9°C/phút so với mức hiện tại.

# data[].attributes.body
Được lắp trong trung tâm báo cháy, khi nhận được thông tin báo cháy từ trung tâm thiết bị sẽ tự động quay số điện thoại đã được cài đặt trước để thông báo đến người chịu trách nhiệm chính. Thông thường quay được từ 3 đến 10 số điện thoại.

# data[].attributes.body
Được đặt bên trên công tắc khẩn của mỗi tầng. Đèn báo cháy sẽ sáng lên mỗi khi công tắc khẩn hoạt động, đồng thời đây cũng là đèn báo khẩn cấp cho những người hiện diện trong tòa nhà được biết. Điều này có ý nghĩa quan trọng, vì trong lúc bối rối do sự cố cháy, thì người sử dụng cần phân biệt rõ ràng công tắc khẩn nào còn hiệu lực được kích hoạt máy bơm chữa cháy

# data[].attributes.body
- Thống kê của Cục Cảnh sát PCCC Bộ Công an, 9 tháng đầu năm 2020 cả nước xảy ra 2.224 vụ cháy cơ sở, nhà dân và phương tiện giao thông cơ giới, làm 56 người chết, bị thương 107 người và thiệt hại tài sản ước tính 416,15 tỷ đồng; cháy rừng xảy ra 306 vụ, gây thiệt hại 1.094,15ha rừng. Trong đó, nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm khoảng 66,75%, nguyên nhân do sơ suất bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt chiếm khoảng 21,96% và 11,29% là do các nguyên nhân khác. Trong 44 vụ cháy cơ sở, nhà dân và phương tiện giao thông cơ giới tại Hà Tĩnh, có 46,4% nguyên dân cháy do chập điện,  42,8% nguyên nhân cháy do sơ suất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ 10,8%.

# data[].attributes.headline
Nguyên lí hoạt động của tủ báo cháy trung tâm

# data[].attributes.subject
Nguyên lí hoạt động của tủ báo cháy trung tâm

# data[].attributes.body
Là nhận biết tín hiệu ngõ vào từ các thiết bị khởi báo như: đầu báo khói, đầu báo nhiệt, đầu báo quang hay công tắc khẩn,…. Tất cả những thiết bị khởi báo này sẽ được nối chung vào một mạch dây. Chúng được gọi là một zone và chính thức chạy về tủ trung tâm. Khi xảy ra sự cố, tủ trung tâm sẽ tập trung xử lý các tín hiệu. Sau đó, thiết bị này sẽ phát ra sự cảnh báo thông qua các ngõ ra như: chuông, còi, loa phóng thanh, đèn báo cháy,…trên các zone truyền về. Ở trạng thái bình thường, đôi lúc một số thiết bị bị hỏng hóc hoặc đứt dây, tủ trung tâm cũng sẽ báo đèn ở trên chính zone có cùng tín hiệu.

# data[].attributes.body
Carbon monoxide được tạo ra khi có những chất đốt như khí đốt (ga), dầu nhớt, dầu lửa, củi, hoặc than được đốt lên, đây là một loại khí cực độc hít vào có thể dẫn đến ngạt thở và tử vong.

Tương tự đầu dò báo khói, đầu dò carbon monoxide này dùng để phát hiện sự xuất hiện của các đám cháy sinh ra khí carbon monoxide, thường được lắp trong nhà kho, kho nguyên vật liệu, các khu vực nóng bức, nhà bếp hoặc các khu có nguy cơ hoả hoạn cao, và kể cả lắp trong khu hành lanh, phòng làm việc, phòng ngủ để bảo vệ tính mạng con người.

# data[].attributes.body
Là phương tiện để điều khiển mọi hoạt động của hệ thống. Qua bàn phím, bạn có thể điều khiển hoạt động theo ý muốn một cách dễ dàng, như hệ thống đưa ra lệnh vào giám sát chế độ, hoặc có thể không giám sát chế độ một số khu vực trong toàn bộ hệ thống, hoặc phải thiết lập vào hệ thống để hệ thống tự động chuyển sang chế độ điều khiển vào thời điểm thích hợp nhất trong ngày.

# data[].attributes.body
Đề tài đã nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động, trên cơ sở đó đã nghiên cứu ứng dụng vi mạch tích hợp và mạng viễn thông trong hệ thống báo cháy tự động với 11 khối chức năng của hệ thống (11 modul) như cảm biến đầu vào, cảm biến nhiệt AHR-871, cảm biến khói AH-0311-2,xử lí phím và hiển thị, giao tiếp GSM, hệ thống báo cháy tại chỗ thông qua đầu vào tiếp điểm khô qua hệ thống xử lí trung tâm sẽ ngắt điện thiết bị được bảo vệ, xử lí đầu ra tiếp điểm khô và cảnh báo tại chỗ thông qua đèn báo hiệu, âm thanh báo hiệu,... đồng thời gửi cảnh báo qua cloud, backend, frontend và đến điện thoại được tích hợp.

# data[].attributes.body
- Các trang tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác nghiên cứu lĩnh vực liên quan

- Chuyển giao cho công ty hoặc trung tâm nghiên cứu

# data[].attributes.body
-Là bộ phận “đầu não” – bộ phận quan trọng nhất. Ở đây, mọi thông tin về trang thái hoạt động của hệ thống báo cháy đều được hiển thị.
-Tủ báo cháy hoạt động theo nguyên lý các thiết bị đầu vào như: đầu báo khói, đàu báo tia lửa, đầu báo nhiệt, đầu báo ga, công tắc khẩn,… ghi nhận dấu hiệu của sự cháy và truyền tín hiệu về tủ báo cháy trung tâm. Ở đây, mọi thông tin được xử lý và khi xác định chính xác có sự cố hỏa hoạn, tủ trung tâm phát tín hiệu báo cháy tới các thiết bị đầu ra

# data[].attributes.body
Tủ báo cháy trung tâm chính là nơi hiển thị tất cả những thông tin có liên quan đến mọi hoạt động trên hệ thống. Khi có báo động hoặc có lỗi kỹ thuật sảy ra, nó báo cho biết nơi nào đã xảy ra sự cố có cháy nổ, giúp cho con người dễ dàng và nhanh chóng trong việc chọn lựa phương án đối phó thích hợp.

# data[].attributes.body
- Kết quả của đề tài được công bố trên các bài báo, bản tin của địa phương

- Được lưu giữ trong thư viện làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

- Chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất sau khi nghiệm thu