# data[].attributes.body
Langkah-langkah yang perlu diambil bagi merancang kerja-kerja pendawaian.

# data[].attributes.headline
Apakah borang yang digunakan untuk membuat perakuan pengesahan pengujian?

# data[].attributes.subject
Apakah borang yang digunakan untuk membuat perakuan pengesahan pengujian?

# data[].attributes.headline
Senaraikan alatan tangan yang digunakan untuk melakukan pengesahan pengujian beserta fungsinya.

# data[].attributes.subject
Senaraikan alatan tangan yang digunakan untuk melakukan pengesahan pengujian beserta fungsinya.

# data[].attributes.headline
Senaraikan jenis-jenis alat uji dan fungsinya

# data[].attributes.subject
Senaraikan jenis-jenis alat uji dan fungsinya

# data[].attributes.headline
Nyatakan jenis-jenis pengujian yang dilakukan untuk melakukan pengesahan pendawaian.

# data[].attributes.subject
Nyatakan jenis-jenis pengujian yang dilakukan untuk melakukan pengesahan pendawaian.

# data[].attributes.headline
Nyatakan tujuan melakukan lawatan tapak.

# data[].attributes.subject
Nyatakan tujuan melakukan lawatan tapak.

# data[].attributes.body
1. Membuat lawatan tapak
2. Mengenalpasti keperluan beban pengguna
3. Mengira permintaan beban maksimum
4. Mengemukakan pelan , lukisan dan spesifikasi

# data[].attributes.body
1.test pen
mengesan kehadiran arus elektrik yang mengalir melalui suatu litar hidup
2.multimeter
Digunakn untuk menyukat voltan ac dan dc
3.clamp meter
Menyukat arus elektrik pada sesebuah unit penyaman udara
4.tachometer
Mengukur kelajuan sesuatu kerja seperti
motor elektrik, enjin dan tayar kenderaan
5.megger meter
Untuk menguji rintangan penebatan

# data[].attributes.body
i) membuat lawatan tapak;

ii) mengenalpasti keperluan beban pengguna;

iii) mengira permintaan beban maksimum; dan

iv) mengemukakan pelan, lukisan dan spesifikasi.

# data[].attributes.body
1.melawat tempat pendawaian
2. Memilih jenis pendawaian
3.menganggarkan kos pendawaian
4.membuat litar skematik
5. Membuat pelan litar
6. Membuat litar pendawaian
7. Sedia kan bahan dan peralatan
8. mulakan kerja pendawaian

# data[].attributes.body
i) membuat lawatan tapak;

ii) mengenalpasti keperluan beban pengguna;

iii) mengira permintaan beban maksimum; dan

iv) mengemukakan pelan, lukisan dan spesifikasi.

# data[].attributes.body
1)melawat tapak pendawaian
2)membuat lukisan Dan pelan pendawaian
2)melakukan pendawaian

# data[].attributes.body
-Membuat lawatan tapak
-menyediakan bahan yang perlu digunakan
-mengira kos keperluan
-membuat pelan bentangan
-mengenalpasti jenis pendawaian yang perlu digunakan

# data[].attributes.body
1-membuat lawatan tapak tempat kerja
2-mengenalpasti beban yang digunakan
3-mengira beban maksimum
4-melukis pelan,lukisan dan spesifikasi

# data[].attributes.body
1.kelengkapan eletrik yang sesuai digunakan
2.permintaan beban maksimum
3.bekalan masuk,fasa tunggal atau fasa tiga
4.jenis pendawaian dan susun atur kelengkapan

# data[].attributes.body
1.Ujian keterusan
2.ujian kekutuban
3.ujian penebatan

# data[].attributes.body
badrul

1. membuat lawatan tapak
2.mengenalpasti keperluan beban pengguna
3.mengira permintaan beban maksimum
4.mengemukakan pelan,lukisan dan spesifikasi

# data[].attributes.body
1) ohm meter
=untuk mengukur nilai rintangan
2)volt meter
=untuk mengukur nilai voltan
3)ammeter
=untuk mengukur nilai arus
4)insulation tester
=untuk membuat ujian penebatan
5) earth tester
=untuk membuat ujian pembumian
6)tachometer
=untuk menguji kelajuan motor (rpm

# data[].attributes.body
i) membuat lawatan tapak;

ii) mengenalpasti keperluan beban pengguna;

iii) mengira permintaan beban maksimum; dan

iv) mengemukakan pelan, lukisan dan spesifikasi.

# data[].attributes.body
badrul
1.kelengkapan eletrik yang sesuai digunakan
2.permintaan beban maksimum
3.bekalan masuk,fasa tunggal atau fasa tiga
4.jenis pendawaian dan susun atur kelengkapan

# data[].attributes.body
ujian keterusan
ujian rintangan penebatan
ujian kekutuban
ujian pembumian

# data[].attributes.body
-Borang G
-Borang H

# data[].attributes.body
1-Memastikan tempat kerja yang bersesuaian
2-mengenalpasti jenis pendawaian yang dilakukan
3-kelengkapan elektrik yang sesuai digunakan
4-susunatur kelengkapan
5-bekalan masuk fasa tunggal dan tiga fasa

# data[].attributes.body
1.ujian keterusan
2.ujian kekutuban
3.ujian penebatan
4.ujian pembumian

# data[].attributes.body
i. kelengkapan elektrik yang sesuai digunakan
ii. permintaan beban maksimum
iii. bekalan masuk, fasa tunggal atau fasa tiga
iv. jenis pendawaian
v. susunatur kelengkapan

# data[].attributes.body
i) membuat lawatan tapak;

ii) mengenalpasti keperluan beban pengguna;

iii) mengira permintaan beban maksimum; dan

iv) mengemukakan pelan, lukisan dan spesifikasi.

🐱

# data[].attributes.body
1. Ujian Keterusan
2. Ujian Kekutuban
3. Ujian Penebatan

# data[].attributes.body
1.ujian keterusan
2.ujian kekutuban
3.ujian penebatan
4.ujian pembumian

# data[].attributes.body
1-pengujian keterusan
2-pengujian kekutuban
3-pengujian penebatan
4-pengujian pembumian

# data[].attributes.body
-borang g
-borang h

# data[].attributes.body
#testpen
-mengesan kehadiran arus eletrik yang mengalir melalui suatu litar hidup
#multimeter
-menyukat voltan,menyukat rintangan,menyukat voltan ac  dan dc
#clampmeter
-menyukat arus eletrik pada sesebuah unit penyaman udara
#tachometer
-untuk mengukur kelajuan sesuatu benda kerja seperti motor eletrik enjin dan tayar kenderaan
#meggermeter
-untuk menguji rintangan penebatan

# data[].attributes.body
1. Meter Pelbagai ( Multimeter )
- Digunakan sebagai alat pengukuran yang terdiri daripada satu gabungan voltmeter, ammeter dan ohmmeter yang berfungsi untuk mengukur voltan, arus dan rintangan.

2. Clamp Meter
- Digunakan untuk menyukat arus elektrik pada sesebuah unit penyaman udara / pada transformer

3. Tachometer
- Digunakan untuk mengukur kelajuan sesuatu benda kerja seperti motor elektrik, enjin dan tayar kenderaan

4. Megger Tester
- Digunakan untuk mengukur rintangan penebatan

5. Test Pen
- Digunakan sebagai alat ujian bagi mengesan kehadiran arus elektrik yang mengalir melalui suatu litar hidup.

# data[].attributes.body
1.ujian kekutuban
2.ujian keterusan
3.ujian penebatan
4.ujian pembumian

# data[].attributes.body
Borang-G
Borang-H

# data[].attributes.body
1-testpen
-menguji kehadiran arus
2-multimeter
-mengukur arus voltan,ampere dan ohm
3-megger meter
-untuk menguji rintangan penebatan
4-tachometer
-digunakan untuk mengukur kelajuan

# data[].attributes.body
-ujian keterusan
-ujian kekutuban
-Ujian rintangan penebatan
-ujian pembumian

# data[].attributes.body
-memastikan Jenis pendawaian yg hendak dilakukan
-memastikan pelan yg dikemukakan Sama dengan tapak pendawaian
-merancang perancangan awal pendawaian mengikut kehendak pengguna

# data[].attributes.body
1. Ujian keterusan
2.ujian kekutuban
3.ujian rintangan penebatan
4. Ujian pembumian

# data[].attributes.body
-jenis pendawaian yang diperlukan
-membuat pengiraan kos kelengkapan yang diperlukan
-jenis bekalan yang diperlukan

# data[].attributes.body
1. Ujian keterusan
2. Ujian rintangan penebatan
3.Ujian kekutuban
4.Ujian pembumian

# data[].attributes.body
Lawatan tapak perlu dilakukan bertujuan untuk menentukan:-

i) kelengkapan elektrik yang sesuai digunakan;

ii) permintaan beban maksimum;

iii) bekalan masuk, fasa tunggal atau fasa tiga;

iv) jenis pendawaian; dan

v) susunatur kelengkapan
🐱

# data[].attributes.body
-Pengujian keterusan
-Pengujian kekutuban
-Pengujian penebatan

# data[].attributes.body
#pemotong sisi
-memotong wayar/kabel
#playar muncung tirus
-memegang benda kecil dan bole membentuk
#playar gabung
-untuk memotong wayar dan mencengkam benda bulat
#penjalur wayar
-untuk menjalur wayar dan memotong

# data[].attributes.body
- multimeter
Untuk mengukur voltan ,rintangan dan arus
-insulation megger tester
untuk memastikan penebat pengalir tiada luka dan selamat digunakan
-Earth tester
Untuk mengukur nilai rintangan elektrod bumi

# data[].attributes.body
) membuat lawatan tapak;

ii) mengenalpasti keperluan beban pengguna;

iii) mengira permintaan beban maksimum; dan

iv) mengemukakan pelan, lukisan dan spesifikasi.

# data[].attributes.body
1)pengujian keterusan
2)pengujian kekutuban
3)pengujian rintangan penebatan
4)pengujian pembumian

🐱

# data[].attributes.body
Multimeter
~untuk menguji nilai arus, voltan dan rintangan pendawaian.
~keterusan.
~kekutuban.

Insulation tester
~untuk menguji penebatan pendawaian.

Earth tester
~untuk menguji nilai rintangan elektrod bumi

# data[].attributes.body
-Borang G
-Borang H

# data[].attributes.body
1.ujian keterusan
2.ujian kekutuban
3.ujian penebatan

# data[].attributes.body
1-Borang G
-tanda pengakuan dan penyiapan
2-Borang H
-perakuan pengujian

# data[].attributes.body
1.jenis pendawaian yg diperlukan
2.mengira jumlah kos perbelanjaan yg diperlukan
3.jenis bekalan yg digunakan

# data[].attributes.body
1.borang G
2.borang H

# data[].attributes.body
1. Meter Pelbagai ( Multimeter )
- Digunakan sebagai alat pengukuran yang terdiri daripada satu gabungan voltmeter, ammeter dan ohmmeter yang berfungsi untuk mengukur voltan, arus dan rintangan.

2. Clamp Meter
- Digunakan untuk menyukat arus elektrik pada sesebuah unit penyaman udara / pada transformer

3. Tachometer
- Digunakan untuk mengukur kelajuan sesuatu benda kerja seperti motor elektrik, enjin dan tayar kenderaan

4. Megger Tester
- Digunakan untuk mengukur rintangan penebatan

5. Test Pen
- Digunakan sebagai alat ujian bagi mengesan kehadiran arus

# data[].attributes.body
-Test pen
Utk mengesan adenya arus elektrik pada litar hidup
-Multimeter
Menguji arus,voltan dan rintangan
-Megger meter
Utk menguji penebatan

# data[].attributes.body
-BORANG G
-BORANG H

# data[].attributes.body
1-playar muncung tirus
-memegang benda kecil dan membentuk
2-penjalur wayar
-menjalur dan memotong wayar
3-playar gabung
-memotong ,membengkok dan membentuk wayar
4-philip dan mata rata
-mengetatkan dan melonggarkan skru

# data[].attributes.body
1. Pemotong Sisi
- Digunakan untuk memotong wayar elektrik dan lebihan wayar pada punca tamatan

2. Penjalur wayar
- Digunakan untuk menjalur dan memotong wayar

3. Gergaji besi
- Digunakan untuk memotong paip pvk

4. Player gabung
- Digunakan untuk memegang bahan, memotong dan memintal dawai atau kabel elektrik

5. Tukul
- Digunakan untuk mengetuk paku kecil dan menukul paku di ruang yang agak gempit

6. Pita pengukur
- Digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke satu titik yang lain

# data[].attributes.body
1.kelengkapan eletrik yang sesuai digunakan
2.permintaan beban maksimum
3.bekalan masuk,fasa tunggal atau fasa tiga
4.jenis pendawaian dan susun atur kelengkapan

# data[].attributes.body
1. Membuat lawatan tapak
2. Mengenalpasti keperluan beban pengguna
3. Mengira permintaan beban maksimum
4. Mengemukakan pelan , lukisan dan spesifikasi

# data[].attributes.body
1.kelengkapan eletrik yang sesuai digunakan
2.permintaan beban maksimum
3.bekalan masuk,fasa tunggal atau fasa tiga
4.jenis pendawaian dan susun atur kelengkapan
🤗🤗🤗🤗🤗🤗

# data[].attributes.body
a)    Jangka Ohm (Ohmeter)

Jangka Ohm digunakan untuk mengukur nilai rintangan sesuatu bahan elektrik. Ia juga digunakan untuk menguji keterusan (continuity) sesuatu litar atau komponen elektrik.

b)    Jangka Ampiar  (Ammeter)

Jangka Ampiar digunakan untuk mengukur nilai arus yang mengalir didalam sesuatu litar elektrik.

c)    Jangka Voltan  (Voltmeter)

Jangka Voltan digunakan untuk mengukur nilai beza-upaya atau daya gerak-elektrik sesuatu litar elektrik.

d)    Jangka Watt  (Wattmeter)

Jangka Watt digunakan untuk mengukur nilai kuasa dalam litar elektrik.

e)    Jangka Watt-jam  (Watt-hour meter)

Jangka Watt-jam digunakan untuk mengukur nilai tenaga yang dihasilkan dalam litar elektrik.

f)     Jangka Ligat (Tachometer)

Jangka Ligat digunakan untuk mengukur nilai kelajuan putaran                sesuatu mesin elektrik.

g)    Jangka Lux (Lux meter)

Jangka Lux digunakan untuk mengukur nilai pencahayaan sesuatu sumber cahaya.

h)    Jangka Frekuensi (Frequency Meter)

Jangka Frekuensi digunakan untuk mengukur frekuensi sesuatu bekalan elektrik.

i)     Jangka Faktor Kuasa (Power Factor Meter)

Jangka Faktor Kuasa digunakan untuk mengukur faktor kuasa sesuatu litar elektrik.

j)     Jangka Galvano (Galvanometer)

|

Jangka Galvano digunakan untuk menentukan adanya pengaliran arus elektrik didalam sesuatu litar

k)    Jangka Turutan Fasa (Phase Sequence meter)

Jangka Turutan fasa digunakan untuk menentukan turutan fasa sesuatu bekalan elektrik.

l)     Penguji Pembumian Megger (Earth Megger Tester)

Penguji Pembumian Megger digunakan untuk menentukan nilai galangan bumi.

m)  Penguji Penebatan Megger (Insulation Megger Tester)

Penguji Penebatan Megger digunakan untuk menentukan nilai penebatan sesuatu pengalir elektrik.

n)   Jangka Pelbagai (Multimeter)

Jangka Pelbagai digunakan untuk mengukur nilai arus, beza-upaya, daya gerak-elektrik, rintangan dan keterusan litar elektrik.

o)    Jangka RCL (RCL meter)

Jangka RCL digunakan untuk mengukur nilai rintangan (R), kapasitar (C) dan inductor (L).

p)    Jangka Clip On (Clip-On Meter)

Jangka ‘clip-on’ digunakan untuk mengukur nilai arus sesuatu talian elektrik.

q)    Penguji ‘Cable Locator ‘ (Cable Locator Tester)

Penguji Cable Locatordigunakan untuk menentukan kedudukan kabel yang tersembunyi atau mengesan kerosakan kabel yang tersembunyi.

r)     Penguji RCD (Residual Current Device Tester)

Penguji RCD digunakan untuk menguji pemutus litar arus baki (PLAB).

🐱

# data[].attributes.body
* PEMOTONG SISI
-memotong wayar/kabel
* PLAYAR MUNCUNG TIRUS
-memegang benda kecil dan bole membentuk
* PLAYAR GABUNG
-untuk memotong wayar dan mencengkam benda bulat
* PENJALUR WAYAR
-untuk menjalur wayar dan memotong

# data[].attributes.body
1. Pena uji
- untuk mengesan sama ada sesuatu litar itu mempunyai arus elektrik atau tidak.
2.pemutar skru philips
- untuk memasang dan membuka skru jesin philips
3. Pemutar skru rata
- untuk memasang dan membuka skru jenis rata
4. Pemotong sisi
- untuk memotong dah menyalurkan kabel
5. Penjalur kabel

-untuk menjalur kabel

# data[].attributes.body
1)penjalur wayar
-memotong Dan menjalur kabel
2)player muncung tirus
-memegang komponen kecil & memcapai objek kecil ditempat yg sempit
3)player gabung
-mencekam Dan memotong kabel

# data[].attributes.body
i) kelengkapan elektrik yang sesuai digunakan;

ii) permintaan beban maksimum;

iii) bekalan masuk, fasa tunggal atau fasa tiga;

iv) jenis pendawaian; dan

v) susunatur kelengkapan.

# data[].attributes.body
1.borang G 😬
2.borang H 😉

# data[].attributes.body
Jangka Ohm (Ohmeter)

Jangka Ohm digunakan untuk mengukur nilai rintangan sesuatu bahan elektrik. Ia juga digunakan untuk menguji keterusan (continuity) sesuatu litar atau komponen elektrik.

b)    Jangka Ampiar  (Ammeter)

Jangka Ampiar digunakan untuk mengukur nilai arus yang mengalir didalam sesuatu litar elektrik.

c)    Jangka Voltan  (Voltmeter)

Jangka Voltan digunakan untuk mengukur nilai beza-upaya atau daya gerak-elektrik sesuatu litar elektrik.

d)    Jangka Watt  (Wattmeter)

Jangka Watt digunakan untuk mengukur nilai kuasa dalam litar elektrik.

e)    Jangka Watt-jam  (Watt-hour meter)

Jangka Watt-jam digunakan untuk mengukur nilai tenaga yang dihasilkan dalam litar elektrik.

f)     Jangka Ligat (Tachometer)

Jangka Ligat digunakan untuk mengukur nilai kelajuan putaran                sesuatu mesin elektrik.

g)    Jangka Lux (Lux meter)

Jangka Lux digunakan untuk mengukur nilai pencahayaan sesuatu sumber cahaya.

h)    Jangka Frekuensi (Frequency Meter)

Jangka Frekuensi digunakan untuk mengukur frekuensi sesuatu bekalan elektrik.

i)     Jangka Faktor Kuasa (Power Factor Meter)

Jangka Faktor Kuasa digunakan untuk mengukur faktor kuasa sesuatu litar elektrik.

j)     Jangka Galvano (Galvanometer)

|

Jangka Galvano digunakan untuk menentukan adanya pengaliran arus elektrik didalam sesuatu litar

k)    Jangka Turutan Fasa (Phase Sequence meter)

Jangka Turutan fasa digunakan untuk menentukan turutan fasa sesuatu bekalan elektrik.

l)     Penguji Pembumian Megger (Earth Megger Tester)

Penguji Pembumian Megger digunakan untuk menentukan nilai galangan bumi.

m)  Penguji Penebatan Megger (Insulation Megger Tester)

Penguji Penebatan Megger digunakan untuk menentukan nilai penebatan sesuatu pengalir elektrik.

n)   Jangka Pelbagai (Multimeter)

Jangka Pelbagai digunakan untuk mengukur nilai arus, beza-upaya, daya gerak-elektrik, rintangan dan keterusan litar elektrik.

o)    Jangka RCL(RCL meter)

Jangka RCL digunakan untuk mengukur nilai rintangan (R), kapasitar (C) dan inductor (L).

p)    Jangka Clip On (Clip-On Meter)

Jangka ‘clip-on’ digunakan untuk mengukur nilai arus sesuatu talian elektrik.

q)    Penguji ‘Cable Locator ‘ (Cable Locator Tester)

Penguji Cable Locatordigunakan untuk menentukan kedudukan kabel yang tersembunyi atau mengesan kerosakan kabel yang tersembunyi.

r)     Penguji RCD (Residual Current Device Tester)

Penguji RCD digunakan untuk menguji pemutus litar arus baki (PLAB).

# data[].attributes.body
a)    Pemutar Skru

Juru elektrik memerlukan sekurang-kurangnya tiga saiz pemulas skru yang berbeza seperti kecil, sederhana dan besar. Selain daripada saiz dan panjang yang berlainan, perlu juga memilih hujung skru philip dan flat. Kegunaannya adalah untuk mengetat dan melonggarkan skru.

b)    Playar Gabung

Playar Lazimnya digunakan untuk memegang alatan dan membengkok wayar dan juga untuk memegang nat kecil serta washer.Player tambahan daripada jenis pemotong sisi dan muncung panjang juga diperlukan.Pelbagai jenis playar mestilah mempunyai penebat pada bahagian pemegangnya.

c)    Playar Pemotong Sisi

Pemotong Sisi digunakan untuk memotong hujung wayar dan meratakan hujung kabel pada sesuatu tamatan. Manakala pelucut penebat dari jenis yang boleh dilaras mengikut saiz kabel berkeupayaan melucut penebat dengan baik tanpa merosakkan wayar pengalir.

d)    Pisau Kecil

Membuang penebat juga boleh dilakukan dengan menggunakan pisau kecil.Segala kerja yang dilakukan hendaklah dengan berhati-hati supaya tidak merosakkan bahagian wayar pengalir.

e)    Pena Ujian (Test Pen)

Kegunaannya adalah untuk mengesan kebocoran arus elektrik atau kabel hidup. Selain itu juga boleh digunakan untuk kerja ringan seperti mengetat skru kecil. Pena ujian ini sesuai dan selamat digunakan untuk mengesan voltan 50v-500v.

f)     Playar Muncung Tirus

Kegunaannya adalah untuk memegang benda yang kecil, memotong, membentuk dan mencapai sesuatu di ruang yang sempit dan rumit.

g)    Penjerut Kabel (Wire stripper)

Kegunaannya adalah untuk membuang penebat kabel.

🐱

# data[].attributes.body
Borang G dan Borang H

# data[].attributes.body
PEMOTONG SISI
Memotong wayar/kabel
PLAYAR MUNCUNG TIRUS
Memegan benda kecil dan bole membentuk
PLAYAR GABUNG
Untuk memotong wayar dan mencengkam benda bulat
PENJALUR WAYAR
Untuk menjalur wayar dan memotong

# data[].attributes.body
1)BORANG G
2)BORANG H

# data[].attributes.body
1.Borang G
2.Borang H

# data[].attributes.body
a)    Pemutar Skru

Juru elektrik memerlukan sekurang-kurangnya tiga saiz pemulas skru yang berbeza seperti kecil, sederhana dan besar. Selain daripada saiz dan panjang yang berlainan, perlu juga memilih hujung skru philip dan flat. Kegunaannya adalah untuk mengetat dan melonggarkan skru.

b)    Playar Gabung

Playar Lazimnya digunakan untuk memegang alatan dan membengkok wayar dan juga untuk memegang nat kecil serta washer.Player tambahan daripada jenis pemotong sisi dan muncung panjang juga diperlukan.Pelbagai jenis playar mestilah mempunyai penebat pada bahagian pemegangnya.

c)    Playar Pemotong Sisi

Pemotong Sisi digunakan untuk memotong hujung wayar dan meratakan hujung kabel pada sesuatu tamatan. Manakala pelucut penebat dari jenis yang boleh dilaras mengikut saiz kabel berkeupayaan melucut penebat dengan baik tanpa merosakkan wayar pengalir.

d)    Pisau Kecil

Membuang penebat juga boleh dilakukan dengan menggunakan pisau kecil.Segala kerja yang dilakukan hendaklah dengan berhati-hati supaya tidak merosakkan bahagian wayar pengalir.

e)    Pena Ujian (Test Pen)

Kegunaannya adalah untuk mengesan kebocoran arus elektrik atau kabel hidup. Selain itu juga boleh digunakan untuk kerja ringan seperti mengetat skru kecil. Pena ujian ini sesuai dan selamat digunakan untuk mengesan voltan 50v-500v.

f)     Playar Muncung Tirus

Kegunaannya adalah untuk memegang benda yang kecil, memotong, membentuk dan mencapai sesuatu di ruang yang sempit dan rumit.

g)    Penjerut Kabel (Wire stripper)

Kegunaannya adalah untuk membuang penebat kabel.

# data[].attributes.body
borang g
borang h

# data[].attributes.body
#suis utama hendaklah di offkan
#beban ditanggalkan,jika tidak boleh ditanggalkn suis kawalan hendaklah di offkan
#suis kawalan hendaklah di on kan sekiranya lampu atau beban dapat ditanggalkan fius atau pemutus litar akhir hendakla di cabut atau di offkan
#rekod bacaan

# data[].attributes.body
-suis utama hendaklah ditekan
-beban hendaklah ditanggalkan jika tidak boleh suis kawalan diOFFkan
-suis kawalan hendaklah diONkan sekiranya beban dapat ditanggalkan
-jalankan ujian
-nilai bacaan hendaklah kurang daripada 1 ohm
😺

# data[].attributes.body
1.memakai alat keselamatan
2.menyediakan bahan dan peralatan
3.off kan suis utama
4. Tanggal kan semua beban
5.Dengan menggunakan multimeter, laras kan pada julat ohm.
6. Mula kan pengujian

# data[].attributes.body
1. Menyediakan alat pengujian seperti Multimeter
2. Putuskan bekalan utama
3. Putuskan ( tanggalkan ) sambungan pada kesemua beban
4. Lakukan pengujian
5. Rekodkan bacaan
6. Sekiranya bacaan jangka ohm rintangan rendah ( kurang daripada satu ohm ) ini menunjukkan sambungan betul

# data[].attributes.body
1-matikan bekalan
2-tanggalkan sambungan pada kesemua beban
3-menggunakan jangka ohm
4-lakukan pengujian
5-rekodkan bacaan (kurang dari satu ohm)sambungan

# data[].attributes.body
1-Sediakan peralatan insulation tester
2-bekalan utama ditutup(off)
3-tanggalkan semua kabel,alat-alat elektrik
4-punca hidup dan neutral disambungkan dan disentuhkan
5-satu lagi disentuh kepada punca bumi
6-rekodkan bacaan
7-bacaan tidak kurang 1 megaohm

# data[].attributes.body
1. Putuskan bekalan utama
2. Putuskan ( tanggalkan ) sambungan pada kesemua beban
3. Lakukan pengujian
4. Rekodkan bacaan
5. Sekiranya bacaan jangka ohm rintangan rendah ( kurang daripada satu ohm )

# data[].attributes.body
1.matikan(OFF) bekalan utama.
2.sediakan multimeter(jangka Ohm).
3

# data[].attributes.body
1. Putuskan bekalan utama
2. Putuskan ( tanggalkan ) sambungan pada kesemua beban
3. Lakukan pengujian
4. Rekodkan bacaan
5. Sekiranya bacaan jangka ohm rintangan rendah ( kurang daripada satu ohm )

# data[].attributes.body
- Menyediakan alat pengujian seperti Multimeter
- Semua beban elektrik hendaklah ditanggalkan dari punca sambungannya
- Penutup suis / soket alir keluar dibuka
- semua suis ( termasuk suis utama ) berada dalam keadaan buka ( OFF )
- Punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa suis utama dengan punca kelengkapan yang hendak diuji
- Jika pemasangan yang baik, bacaan akan menunjukkan bacaan kurang daripada 1 ohm
- Rekodkan nilai bacaan selepas membuat pengujian

# data[].attributes.body
-suis utama hendaklah di offkn
-semua beban dikeluarkan dri litar
-mengggunakan jangka ohm
-sekiranya bacaan jangka ohn rintangan rendah ini menunjjukan pemasangan betul
-rekod bacaan

# data[].attributes.body
1-Sediakan peralatan insulation tester
2-bekalan utama ditutup(off)
3-tanggalkan semua kabel,alat-alat elektrik
4-punca hidup dan neutral disambungkan dan disentuhkan
5-satu lagi disentuh kepada punca bumi
6-rekodkan bacaan
7-bacaan tidak kurang 1 megaohm

# data[].attributes.body
1-sediakan alat uji earth tester
2-terminal 'E' disambungkan ke elektrod yang hendak diuji (konduktor hijau)
3-terminal 'P' ddisambungkan pada pancang voltan (spike potental)
4-(konduktor kuning) dengan jarak 10 meter daripada elektrod bumi
5-terminal 'C' disambungkan pada pancang aras (spike current) (konduktor merah) dari jarak 20meter daripada elektrod bumi

# data[].attributes.body
Menyediakan alat pengujian seperti Multimeter
- Semua beban elektrik hendaklah ditanggalkan dari punca sambungannya
- Penutup suis / soket alir keluar dibuka
- semua suis ( termasuk suis utama ) berada dalam keadaan buka ( OFF )
- Punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa suis utama dengan punca kelengkapan yang hendak diuji
- Jika pemasangan yang baik, bacaan akan menunjukkan bacaan kurang daripada 1 ohm

# data[].attributes.body
- Sediakan alat pengujian seperti Insulation Megger Tester
- Semua beban elektrik perlulah ditanggalkan dari punca sambungannya
- Semua suis ( termasuk suis utama ) dihidupkan ( ON )
- Punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa dengan punca neutral suis utama
- Pastikan nilai bacaan tidak kurang daripada 1 Megaohm

# data[].attributes.body
1. Menyediakan alat pengujian seperti Multimeter
2. Putuskan bekalan utama
3. Putuskan ( tanggalkan ) sambungan pada kesemua beban
4. Lakukan pengujian
5. Rekodkan bacaan
6. Sekiranya bacaan jangka ohm rintangan rendah ( kurang daripada satu ohm ) ini menunjukkan sambungan betul

# data[].attributes.body
- Menyediakan alat pengujian seperti Multimeter
- Semua beban elektrik hendaklah ditanggalkan dari punca sambungannya
- Penutup suis / soket alir keluar dibuka
- semua suis ( termasuk suis utama ) berada dalam keadaan buka ( OFF )
- Punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa suis utama dengan punca kelengkapan yang hendak diuji
- Jika pemasangan yang baik, bacaan akan menunjukkan bacaan kurang daripada 1 ohm
- Rekodkan nilai bacaan selepas membuat pengujian

# data[].attributes.body
1-sediakan alat uji earth tester
2-terminal 'E' disambungkan ke elektrod yang hendak diuji (konduktor hijau)
3-terminal 'P' ddisambungkan pada pancang voltan (spike potental)
4-(konduktor kuning) dengan jarak 10 meter daripada elektrod bumi
5-terminal 'C' disambungkan pa