# data[].attributes.body
La siguiente es la descripción general de la distribución de los controladores para la red de control y supervisión que se instaló para la captación de agua.
La Planta tiene como fuente de agua cruda principal el Río Bogotá, regulado por los Embalses del Sisga, Neusa y Tominé y tiene como fuente opcional el Río Teusacá  regulado por el  Embalse de Aposentos, el bombeo desde las dos estaciones el tratamiento, aplicación de químicos,  coagulación , floculación, sedimentación, filtración y re bombeo hacia tanque alto de la planta para su distribución por gravedad.

# data[].attributes.body
PLC Modicon M340 controladores de proceso que administran la lógica de control y los niveles de operación de los subprocesos de la planta.

Todo el sistema tiene un tablero controlador que es el encargado de centralizar todas la entradas y salidas tanto análogas como digitales y concentrarlas en un punto.

# data[].attributes.body
IHM Magelis HMGITO6315 unidades de interfaz hombre máquina que se utilizan para operar los subsistemas de forma local y para la supervisión de las variables de los subprocesos desde los tableros de control, switches administrables de configuración redundante para atender la comunicación de la fibra óptica.

los PLC Modicon y las Magelis HMGITO6315 son equipos que se comunican por medio de cableado TCP-IP con switches administrables de red de control y supervisión, se integraron switches  no administrables de 5 puertos para expandir un puerto RJ45 de los switches administrables.

# data[].attributes.body
En este nivel de control hay un PLC por filtro para la ejecución de la lógica de cada filtro y sistema de lavado. Aunque el sistema de lavado es único para los 16 filtros cada uno de estos PLC´S tiene la capacidad de comandar y controlar los equipos de lavado (Bombas, Sopladores, Válvula de alivio de aire, Válvula de control de caudal de lavado).
A través de la IHM se permite al operador comandar y controlar los equipos de lavado.

En el PLC del filtro No 10 adicionalmente permite visualizar el estado general de todos los filtros, visualizar el totalizador de agua de lavado y lectura de turbiedad de las estaciones de bombeo 1 y 2.

# data[].attributes.body
Lavado Automático, cuando la secuencia conjunta de filtros este en “MARCHA” desde el nivel 4, el PLC de nivel 3 controla el lavado automático de los filtros, usando como criterio la carrera de filtración.
Verificación de Capacidad de tanque de lavado o servicio:
Confirmar nivel máximo del tanque de lavado 6.20m, en caso de no estar en ese nivel, iniciar unidad de bombeo  de llenado de tanque de ser necesario o esperar el llenado por válvula de interconexión si se está operando por tanque alto.