# data[].attributes.headline
Low smoke and zero halogen (LSZH)- Cabo de baixa emissão de fumaça e livre de halogênios

# data[].attributes.subject
Low smoke and zero halogen (LSZH)- Cabo de baixa emissão de fumaça e livre de halogênios

# data[].attributes.body
são indicados para aplicações em caminhos e espaços

horizontais  e  verticais  com  ou  sem  fluxo  de  ar  forçado,  ou  em  locais  com  condições  de  propagação  de  fogo

similares a estas, em áreas onde se constata grande

afluência de público.

Para serem classificados como LSZH, os cabos internos devem ser avaliados quanto à propagação vertical

da chama

conforme ABNT NBR NM-IEC 60332-3 ou alternativamente UL 1685, densidade de fumaça conforme IEC 61034-1 e

IEC 61034-2 ou ABNT NBR 11300, e toxidez dos gases

gerados na sua combustão conforme a ABNT NBR 12139.

# data[].attributes.body
cabos internos metálicos riser (CMR)  são indicados para aplicação vertical em poço de elevação (shaft), em instalações nas quais

os cabos ultrapassem mais de um andar, locais sem fluxo de ar forçado, em tubulações com pouca ocupação, em

locais com condições de propagação de fogo similares a estas.

Para  serem  classificados  como  CMR  ,  os

cabos  internos  devem  ser  avaliados  quanto  à

propagação vertical da chama conforme a UL 1666.

# data[].attributes.body
cabos internos metálicos plenum (CMP) ou cabos internos coaxiais de banda

larga plenum (CATVP) são indicados para aplicação h

orizontal, em locais confinados (entre pisos, forro

, calhas etc.),

com ou sem fluxo de ar forçado, ou em locais com co

ndições de propagação de fogo similares a estas.

Para  serem  classificados  como  COP,  CMP  ou  CATVP,  os

cabos  internos  devem  ser  avaliados  quanto  à

propagação de chama e densidade de fumaça conforme

a NFPA 262.

# data[].attributes.body
Os cabos internos CMX são indicados para aplicações em tubulações metálicas onde não exista concentração de cabos nem fluxo de ar forçado e onde a região exposta não seja superior a 3 m de comprimento, devendo sua maior dimensão transversal ser menor que 6,4 mm para os cabos CMX. Para serem classificados como CMX ou CATVX, os cabos internos devem ser avaliados quanto à propagação vertical de chama conforme a ABNT NBR NM-IEC 60332-1 ou alternativamente UL 1581, Seção 1080.

# data[].attributes.body
são indicados para aplicação vertical em tubulações com muita ocupação, em locais sem fluxo de ar forçado em instalações em um mesmo ambiente ou em locais com condições de propagação de fogo similares a estas. Para serem classificados como COG, CM ou CATV, os cabos internos devem ser avaliados quanto à propagação vertical de chama conforme a IEC 60332-3 ou alternativamente UL 1685. O  cabo  não  deve  apresentar  danos  que  alcancem  a  extremidade  superior  da  bandeja.  Os  cabos  para  estas aplicações não devem ser avaliados quanto à densidade de fumaça.

# data[].attributes.attachment_link.title
CABO OPTICO DE TERMINACAO INTERNO EXTERNO