# data[].attributes.body
Ejemplos de fallos en instalaciones de alta tensión que se pueden detectar con termografía:

Oxidación de interruptores de alta tensión

Conexiones sobrecalentadas

Conexiones mal aseguradas

Defectos de aislamiento

Ejemplos de fallos en equipamiento de baja tensión que se pueden detectar con termografía:

Conexiones de alta resistencia

Conexiones corroídas

Daños internos en los fusibles

Fallos internos en los disyuntores

Malas conexiones y daños internos

# data[].attributes.body
La norma ISO 18434:2008 recoge la condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas de termografía y proporciona una introducción a la aplicación de la termografía infrarroja, introduce terminología nueva respecto a la termografía, describe los tipos de procedimientos, los criterios para evaluar las anomalías descubiertas por el estudio termográfico, métodos y requisitos para ejecutar este tipo de actividades, recomendaciones de seguridad, formas de interpretar los datos y requisitos de presentación de informes. Esta norma es vital conocerla para llevar a cabo estudios termográficos.

La norma ISO 18436:2004 establece los requisitos de formación y certificación del personal, por ejemplo para organismos de certificación y procesos de formación.

La norma ISO 9712:2005 concrea la calificación y certificación de todo el personal que ejecuta estudios termográficos no destructivos.

# data[].attributes.body
La termografía funciona a través de las radiaciones de infrarrojos. Gracias al empleo de un termógrafo podemos captar el espectro electromagnético de un objeto e identificar así su temperatura.

El termógrafo convierte estos datos en la información que necesitamos para conocer la temperatura de un objeto. A través de una variedad cromática nos indicará la temperatura. Siendo las partes azules las más frías y las partes rojas las de mayor temperatura.

La termografía capta la información de forma inmediata volcándola en una base de datos. Estos datos permiten realizar un seguimiento de la evolución de la temperatura de una forma mucho más fácil y sencilla.

Al acelerar el proceso de registro de la temperatura y volcando de los datos, es posible elaborar una comparativa mucho más rápida y eficaz.

La posibilidad de estudiar la evolución de la temperatura en un objeto determinado será muy importante para poder identificar el momento en el que surgen las anomalías.

# data[].attributes.body
La termografía industrial mide la temperatura de la superficie de los componentes eléctricos y mecánicos mediante una tecnología de escaneo visual de infrarrojos altamente especializada.

Para ello, utiliza una cámara sensible o una cámara térmica que es capaz de detectar la cantidad de energía infrarroja liberada por los objetos.

Cuando el dispositivo escanea un sistema, la cámara detecta la energía del componente, y ésta se convierte en una señal electrónica.

A continuación, la señal electrónica actúa sobre una serie de sensores que muestran un color específico en un determinado píxel correspondiente a la imagen física.

Las zonas de calor aparecen en diferentes colores que son muy visibles en la imagen física de fondo.

Al observar detenidamente las áreas de calor, es fácil detectar la ubicación exacta y el componente que está emitiendo altos niveles de energía infrarroja.

La inspección de este elemento o componente y la realización de una reparación o la sustitución de la pieza dañada corrigen el problema antes de que provoque un fallo del sistema o problemas de rendimiento.

# data[].attributes.body
La termografía es una técnica para ensayos no destructivos que se basa en el principio físico de que todos los cuerpos con una temperatura diferente de cero absoluto ( -273 º C ) emiten una radiación electromagnética infrarroja.

En esencia, la termografía consiste en medir la energía térmica en forma de radiación infrarroja.

Los instrumentos se utilizan para medir el trabajo térmico tomando la temperatura de la superficie de un componente observado.

Los equipos de análisis, por norma general, pueden medir tres tipos principales de energía radiada: emitida, reflejada y transmitida.

Estos tipos de energía corresponden a las siguientes propiedades de un material

Emisividad (ε) : la capacidad de los objetos de emitir radiación.

Reflectancia (ρ): capacidad de los objetos de reflejar la radiación.

Transmitancia (τ): capacidad de los objetos para dejar pasar la radiación.

Los diferentes materiales tendrán valores establecidos para cada una de estas tres propiedades, donde la suma de los valores se supone que es 1.

Este comportamiento conocido de la radiación y los materiales procede de la Ley de Kirchoff de la Radiación Térmica. En términos simplificados, estos tres valores se unen en la fórmula: ε + ρ + τ = 1.

# data[].attributes.body
La termografía industrial mide la temperatura de la superficie de los componentes eléctricos y mecánicos mediante una tecnología de escaneo visual de infrarrojos altamente especializada.