# data[].attributes.body
Tipos de Instalaciones: Todo Aire (II)

Una Zona; control de Tª de impulsión con termostato actuando sobre:

a) La enfriadora y/o la caldera, parando y deteniendo el fluido.

b) Un bypass hace que el aire de recirculación no pase por la batería

c) Sobre la batería de post calentamiento; control independiente T y humedad pero costes de instalación y operación elevados.

# data[].attributes.body
b) Con caudal constante y temperatura variable; si el control de la Tª del aire de impulsión se hace en función del local con menor carga térmica se mejora energéticamente.

# data[].attributes.body
d) Con temperatura y caudal variables. Es la unión de los dos sistemas anteriores, primero se regula el caudal y después la temperatura

# data[].attributes.body
e) Con caudal variable y recirculación local; un climatizador central sirve a varias zonas, en las que se toma aire de recirculación local.

f) Con caudal variable, recirculación local y T variable; igual al anterior, pero en cada zona además incorpora baterías propias.

# data[].attributes.body
a)    Instalaciones de inducción

El aire tratado centralmente (primario) induce a que parte del aire del local (secundario) pase por una batería alimentada con agua caliente o fría Muy larga duración, bajo mantenimiento local.

# data[].attributes.body
a)    Fancoils con aire primario

Una o dos baterías con un ventilador y con apertura en la pared para toma de aire exterior; le pueden llegar 2, 3 o 4 tubos (requieren válvulas muy estancas para evitar mezcla del agua).

# data[].attributes.body
a)    Instalaciones de paneles radiantes y aire primario

Son instalaciones con aire primario de renovación y paneles radiantes alimentados con agua para la carga térmica Con sonda de Tª anti rocío.

# data[].attributes.body
d) Sección de Acondicionamiento Baterías y/o resistencias eléctricas Deshumidificador Humectador y filtro anti gotas, …

e) Sección de Salida Ventilador y filtros

Constructivamente: Compuertas de acceso Uniones flexibles Soportes elásticos Compuestas corta fuegos.

# data[].attributes.body
a)    Sección de Acondicionamiento

Baterías y/o resistencias eléctricas Deshumidificador Humectador y filtro anti gotas, …

b)    Sección de Salida Ventilador y filtros

Constructivamente: Compuertas de acceso Uniones flexibles Soportes elásticos Compuestas corta fuegos.

# data[].attributes.body
d) Sección de Acondicionamiento

Baterías y/o resistencias eléctricas Deshumidificador Humectador y filtro anti gotas, …

a)    Sección de Salida Ventilador y filtros

Constructivamente: Compuertas de acceso Uniones flexibles Soportes elásticos Compuestas corta fuegos,