# data[].attributes.headline
модули газового пожаротушения

# data[].attributes.subject
модули газового пожаротушения

# data[].attributes.body
https://artsok.com/projects/Moduli-gazovogo-pozharotusheniya-MGP/

Производство и разработка средств газового пожаротушения под ключ​ – это не просто услуга, а залог безопасности, воплощённый в современных технологиях. Когда речь идёт о защите имущества и жизни, нет места компромиссам. Только комплексный подход, основанный на точных расчётах и передовых решениях, способен создать систему, которая мгновенно реагирует на угрозу, устраняя её без ущерба для оборудования. В мире, где огонь не терпит промедления, такие технологии становятся настоящей страховкой от непредвиденных ситуаций. Каждая деталь здесь продумана до мелочей, ведь эффективность измеряется секундами. Надёжность, проверенная временем и опытом, делает эти модули газового пожаротушения неотъемлемой частью современных объектов, где риск возгорания недопустим.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Мы предлагаем модули газового пожаротушения типа МГП-16, МГП-35 и МГП-50 (ТУ 4854-001-33075088-96) с вместимостью баллонов до 140л. МГП серийно выпускается с 1996г, практически с момента основания предприятия. На сегодняшний день это высококачественные изделия, первые и пока единственные среди, производимого в России, противопожарного оборудования, имеют широкую область применения и аккредитации. По основным техническим характеристикам модули АО "АРТСОК" превышают лучшие зарубежные и Российские аналоги. Все типы МГП награждены платиновыми знаками качества "Всероссийская марка. Знак качества 21века", а также другими отраслевыми премиями, наградами и дипломами.

МГП производства АО "АРТСОК", состоит из баллона, сифонной трубы и запорно-пускового устройства (ЗПУ). Конструкция модуля под давлением газового огнетушащего вещества (ГОТВ) обеспечивает возможность демонтажа и последующего монтажа устройства контроля давления (манометр, датчик давления) для периодической поверки, ремонта или замены. В состав МГП входит мембранное предохранительное устройство от повышения давления и устройство блокировки на ручном (местном) пуске, предохраняющее от несанкционированного срабатывания при транспортировании, хранении и обслуживании. Снятие или установка блокировки не приводит к срабатыванию ЗПУ и выходу ГОТВ. ЗПУ обеспечивает хранение и выпуск ГОТВ с помощью электрического, пневматического, ручного или комбинированного вида пусков (автоматическое воздействие пускового электрического импульса, подача пускового давления, воздействие руки оператора). ЗПУ обеспечивает открытое положение клапана, после подачи на него пускового воздействия и до окончания выхода ГОТВ. В конструкции ЗПУ отсутствуют разрушаемые конструктивные элементы (колбы, мембраны и т.п.), попадающие в поток ГОТВ и требующие замены. Широкий типоразмерный ряд модулей позволяет использовать все виды ГОТВ, разрешенные к применению. Модули газового пожаротушения сконструированы для многоразового использования. Изготавливаемая нами конструкция ЗПУ защищена рядом патентов на изобретение и полезную модель.
Немного о МГП производства АО "АРТСОК":

Модули и батареи газового пожаротушения предназначены для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением, газовыми огнетушащими веществами объемным или локальным по объему способом;

МГП устанавливают в соответствии с проектом на автоматическое газовое пожаротушение непосредственно в защищаемом помещении или в непосредственной близости от него, а также в станции пожаротушения в составе централизованных установок пожаротушения. УГП по способу хранения ГОТВ подразделяются на централизованные и модульные. Модульная УГП состоит из одного или нескольких устройств газового пожаротушения, предназначенных для тушения отдельного объекта (помещения, части помещения или единицы технологического оборудования). Централизованная УГП обеспечивает защиту нескольких направлений (помещений, зон, объектов), в которой модули газового пожаротушения и распределительные устройства размещены в помещении станции газового пожаротушения;

Устройства относятся к изделиям конкретного назначения (ИКН) вида I, однократного применения, восстанавливаемым, стареющим, изнашиваемым, ремонтируемым необезличенным способом, обслуживаемым, неконтролируемым перед применением в соответствии с ГОСТ 27. 003;

Назначенный срок службы составляет 30 лет, определяется сроком службы применяемого баллона. Назначенный ресурс количества срабатываний ЗПУ не менее 30 раз. Назначенный срок эксплуатации определяется сроком очередного технического освидетельствования, установленным разработчиком конструкции баллона модуля;

В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 модули относятся к III классу защиты человека от поражения электрическим током;

Модули, батареи на их основе соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150, в диапазоне температур от плюс 55°С до минус 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 35ºC и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа для типов атмосферы II, IV. По специальному заказу: климатическое В категории размещения 3 по ГОСТ 15150, в диапазоне температур от плюс 55°С до минус 40°С, также относительной влажности до 98% при температуре 35ºC, атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа для типов атмосферы II, IV. По требованию заказчика диапазон температур может быть увеличен от плюс 60°С до минус 50°С;

Модули и батареи с электропуском имеют общепромышленное и взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 1 Ex db mb IIC T6 Gb. Степень защиты в общепромышленном исполнении - IP65 по ГОСТ 14254, во взрывозащищенном исполнении - IP66 по ГОСТ 14254;

Применяемое в модулях газовое огнетушащее вещество сертифицировано и соответствует требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53280.3 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Методом хромато-масс-спектрометрии определен химический состав.

Конструкция модулей позволяет их установку как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. По требованию заказчика выходное отверстие ЗПУ может быть направлено в любую сторону;

УГП не должна применяться для тушения возгораний волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию, тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; гидридов металлов, пирофорных веществ; порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.);

Впервые в мировой практике, начиная с 2000 г., АО "АРТСОК" были сконструированы и изготовлены МГП и вспомогательное оборудование (весовые стойки, рампы, стеновые опоры и др.) для применения в сейсмоопасных районах. Результатами многочисленных испытаний оборудования на воздействие внешних механических факторов была подтверждена сейсмостойкость 9-ть баллов по шкале MSK - 64 включительно, при уровне установки над нулевой отметкой до 70м, с классом безопасности 3Н и 4Н по НП-001-15, а так же I-ой, II-ой категории сейсмостойкости по НП-031-01;

Следует отметить, что, выбирая автоматическое газовое пожаротушение, изготавливаемое АРТСОК, наши Заказчики освобождены от технологической зависимости в импортном оборудовании и сервисном обслуживании.

МГП производства АО "АРТСОК" также подверглись испытаниям:

на стойкость к воздействию одиночных ударов в вертикальном и горизонтальном положении;

на определение резонансных частот;

на транспортирование;

на стойкость к воздействию сейсмического удара;

на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации (вибростойкость);

на прочность при транспортировании;

на воздействие повышенной влажности;

на воздействие соляного тумана;

на воздействие пониженного атмосферного давления;

на устойчивость к климатическим воздействиям (теплоустойчивость и холодоустойчивость);

на воздействие агрессивной среды;

на коррозийную стойкость при влажной атмосфере, содержащей аммиак;

на электромагнитную совместимость;

на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53281 и другим нормативным документам России и зарубежья.

# data[].attributes.attachment_link.title
Модули газового пожаротушения МГП-16, МГП-35, МГП-50 | Купить у производителя | АРТСОК

# data[].attributes.attachment_link.description
Модули газового пожаротушения : МГП-16, МГП-35, МГП-50 с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) и вместимостью до 140 л. Высокое качество, надежность и аккредитация! Заказывайте +7(495)640-01-01