# data[].attributes.body
Para operar los equipos o paneles de contactores, se requiere utilizar una variedad de dispositivos, que podemos categorizar como sistema de mando permanente ,mando instantaneo ,mandos particulares y dispositivos de control.

# data[].attributes.body
Los sistemas de mando instantáneo se caracterizan por regresar automáticamente a su posición de reposo cuando cesa la fuerza que se ejerce sobre ellos. Ejemplos típicos de estos dispositivos son los pulsadores y los finales de carrera.

# data[].attributes.body
Los sistemas de mando permanente se destacan por mantenerse activados una vez que se acciona el dispositivo de inicio, permaneciendo en esa posición hasta que se interviene nuevamente sobre ellos. Esta característica simplifica considerablemente tanto los diagramas de control como los circuitos asociados. Al mantenerse en estado cerrado, aseguran la alimentación continua de todos los elementos conectados hasta que se vuelva a intervenir en el mando para detener el sistema. Ejemplos comunes de estos dispositivos incluyen interruptores, conmutadores, selectores y pulsadores con llave.

# data[].attributes.body
Las cajas de pulsadores colgantes, dispositivos móviles destinados al control de contactores, encuentran su principal aplicación en el manejo de equipos de elevación como puentes grúa, grúas de pluma y maquinaria industrial. En la actualidad, se emplean versiones que prescinden de conexiones físicas para transmitir órdenes. Estas cajas utilizan comunicación inalámbrica mediante ondas de radio, simplificando la instalación y ofreciendo mayor flexibilidad en su uso.

# data[].attributes.body
Los interruptores de posición electromecánicos, comúnmente llamados finales de carrera, se clasifican en dos tipos principales: interruptores de control y interruptores de potencia. Los interruptores de control se utilizan para detectar la presencia o el paso de objetos y se conectan a las entradas de la unidad de procesamiento de datos. Por otro lado, los interruptores de potencia se instalan en las fases de alimentación de los dispositivos de accionamiento y su función principal es garantizar la seguridad del sistema.

# data[].attributes.body
La señalización de equipos se realiza mediante testigos, frecuentemente luminosos, colocados en las instalaciones para proporcionar información sobre su estado de funcionamiento. La norma UNE EN 60204-1 especifica el código de colores para los indicadores y pilotos:

- Rojo para emergencia.

- Amarillo para alerta de funcionamiento anormal.

Cuando se requiere una monitorización más precisa que la ofrecida por los pilotos, se utilizan visualizadores numéricos y alfanuméricos.

# data[].attributes.body
Los interruptores de control son dispositivos diseñados para supervisar diversas magnitudes físicas relevantes en un proceso productivo. La variación de estas magnitudes debe ser regulada adecuadamente para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Algunos ejemplos comunes de estas magnitudes son el nivel, la presión y la temperatura.

# data[].attributes.body
Los interruptores de control de nivel son dispositivos utilizados para supervisar el nivel de fluidos en un depósito. Su función principal es activar o desactivar automáticamente un determinado número de grupos de electrobombas en función del caudal requerido.

# data[].attributes.headline
INTERRUPTOR DE CONTR0L DE NIVEL ELECTROMECANICO 

# data[].attributes.subject
INTERRUPTOR DE CONTR0L DE NIVEL ELECTROMECANICO 

# data[].attributes.body
El interruptor de flotador de control de nivel electromecánico es un dispositivo que utiliza un flotador para controlar el nivel de líquido en un tanque. Cuando el nivel alcanza cierto punto, el flotador activa un interruptor eléctrico para iniciar o detener un dispositivo.

# data[].attributes.body
Una parada de emergencia es una acción tomada en respuesta a situaciones de riesgo para personas o instalaciones. Puede detener una máquina, una zona o incluso la operación completa de una fábrica o industria. Esta detención puede ser provocada al actuar sobre el circuito principal, el de mando, en reguladores con circuitos electrónicos o en autómatas programables.

# data[].attributes.headline
INTERRUPTOR DE NIVEL DE FLOTADOR MAGNETICO

# data[].attributes.subject
INTERRUPTOR DE NIVEL DE FLOTADOR MAGNETICO

# data[].attributes.body
Un flotador magnético se desplaza siguiendo el nivel de un líquido en un tubo guía. Dentro del tubo guía, hay un contacto Reed (un contacto hermético activado magnéticamente), que responde al movimiento del flotador a través de la pared no magnética del tubo. Esta configuración permite una interrupción sin contacto, lo que significa que no hay desgaste ni necesidad de energía auxiliar.

# data[].attributes.headline
INTERRUPTOR DE FLOTADOR MAGNETICO PARA TRATAMIIENTO DE AGUAS RESIDUALES

# data[].attributes.subject
INTERRUPTOR DE FLOTADOR MAGNETICO PARA TRATAMIIENTO DE AGUAS RESIDUALES

# data[].attributes.body
Los interruptores de nivel tipo magnético incluyen un flotador con un imán y una barra guía que aloja interruptores magnéticos. Estos interruptores cierran el circuito cuando detectan el campo magnético generado por el imán del flotador.

# data[].attributes.body
El interruptor limitador diseñado para instalarse en líquidos conductores es ideal para utilizar como indicador de llenado o vaciado en tuberías. Sus ventajas incluyen una configuración sin necesidad de ajustes, lo que ahorra tiempo y costos. Además, su montaje frontal facilita la limpieza óptima, y su sonda de medición sin necesidad de mantenimiento garantiza un funcionamiento sin problemas a largo plazo.

# data[].attributes.body
Los presostatos y vacuostatos son dispositivos de control de presión.

- El presostato supervisa el aumento de la presión y, al alcanzar un límite preestablecido, activa la apertura de un contacto.

- El vacuostato controla la disminución de la presión o la depresión, y al alcanzar un límite predefinido, cierra el contacto.

# data[].attributes.body
Un sensor y transmisor de nivel utiliza la presión estática generada por una columna de líquido para medir el nivel en un tanque. Los sensores hidrostáticos se sitúan generalmente en la base de un recipiente calibrado para una aplicación específica. Estos envían una señal de presión hidrostática al transmisor, que a menudo realiza el cálculo necesario o envía la información a una computadora.

# data[].attributes.body
Los termostatos son dispositivos utilizados para controlar temperaturas. Están equipados con un contacto que cambia de posición cuando la temperatura alcanza el valor preestablecido , se pueden conseguir termostato electronico , de bulbo y bimetalico.

# data[].attributes.body
Los detectores desempeñan funciones similares a los contactos de elementos controlados mecánicamente, pero se diseñan de manera completamente diferente. Estos dispositivos son estáticos y no incluyen piezas móviles. Entre ellos se encuentran los inductivos, que detectan objetos conductores, y los capacitivos, adecuados para objetos aislantes, líquidos o cubiertos de polvo. Su funcionamiento se basa en la alteración de un circuito electromagnético o un campo eléctrico al aproximarse un objeto.

# data[].attributes.body
Es esencial proteger todos los circuitos contra sobreintensidades, como cortocircuitos (unión directa de puntos con distinta tensión) y sobrecargas (aumento momentáneo de intensidad sin defectos). Para ello, se utilizan diversos dispositivos:

- Para cortocircuitos: fusibles rápidos y interruptores automáticos de corte electromagnético.

- Para sobrecargas: fusibles lentos e interruptores automáticos de corte térmico.

También se pueden combinar dispositivos, como fusibles para proteger contra cortocircuitos y sobrecargas prolongadas, fusibles junto con relés térmicos para protección dual, y interruptores automáticos magnetotérmicos, que tienen una parte magnética para cortocircuitos y una parte térmica para sobrecargas.

# data[].attributes.body
Los interruptores automáticos magnetotérmicos son dispositivos de protección para instalaciones, líneas y receptores. También conocidos como interruptores automáticos, la normativa los define como aparatos capaces de cerrar e interrumpir un circuito ante cualquier valor de corriente. Según la Reglamentación de Baja Tensión (RBT), se trata de interruptores capaces de manejar corrientes de servicio, así como de interrumpir automáticamente corrientes anormalmente altas, como las de cortocircuito.

# data[].attributes.body
La curva de disparo de un interruptor automático representa la respuesta en tiempo a las sobreintensidades. Esta curva se define por una serie de puntos que establecen valores máximos y mínimos, proporcionando tanto un tiempo de respuesta mínimo como máximo. La curva de disparo se divide en dos partes principales en función de la velocidad de actuación del mecanismo de disparo:

- Disparo a tiempo inverso: cuanto mayor es la sobreintensidad, más corto es el tiempo de actuación. Esta parte se asocia con "sobrecargas" o "LR" (Largo Retardo) en protecciones electrónicas.

- Disparo a tiempo constante: una vez sobrepasado cierto valor de sobreintensidad, el equipo responde con un tiempo de actuación constante. Esta parte se relaciona con "cortocircuitos" o "CR" (Corto Retardo) en protecciones electrónicas.

# data[].attributes.body
Se definen diferentes curvas de disparo para los interruptores automáticos con distintos propósitos:

- Curva A: Para protección de semiconductores, circuitos de medida con transformador y circuitos con largas longitudes de conductores.

- Curva B: Para protección de conductores, especialmente en instalaciones donde se esperan intensidades de cortocircuito reducidas, como en conductores de gran longitud.

- Curva C: Ventajosa para controlar altas intensidades de conexión, como lámparas y motores.

- Curva D: Adaptada a dispositivos que generan elevados impulsos de corriente, como transformadores y válvulas electromagnéticas.

- Curva MA: Utilizada para la protección de motores; estos interruptores carecen de protección térmica.

- Curva Z: Utilizada para proteger instalaciones con receptores electrónicos.

# data[].attributes.body
Los interruptores diferenciales se utilizan para proteger a las personas contra contactos directos con elementos bajo tensión y para prevenir incendios causados por corrientes de fuga a tierra. No ofrecen protección contra sobrecargas o cortocircuitos entre fases o entre fase y neutro. Su funcionamiento se basa en la detección de la diferencia entre las corrientes que entran y salen de un punto, que debería ser cero en condiciones normales.

# data[].attributes.body
Los fusibles son elementos de protección diseñados para salvaguardar tanto la línea como los dispositivos conectados a ella contra sobrecargas y/o cortocircuitos. Cuando la corriente excede el límite seguro, la parte conductora del fusible se funde, interrumpiendo el circuito y deteniendo el flujo de corriente. Esto ayuda a prevenir daños mayores en el sistema eléctrico y a garantizar la seguridad de las instalaciones y equipos.

# data[].attributes.body
Principales definiciones para la selección de fusibles:

- Corriente nominal: la corriente que puede circular por el fusible de manera continua sin activarlo ni aumentar su temperatura por encima de un límite seguro (generalmente entre 65 y 70 °C). Es la corriente de servicio del fusible.

- Corriente presunta: la corriente de cortocircuito que ocurriría en el lugar de instalación del fusible si se reemplazara por una barra de impedancia nula.

- Capacidad de ruptura: la máxima corriente de cortocircuito que el fusible puede interrumpir a su tensión nominal.

- Corriente de paso: el máximo valor instantáneo de corriente que el fusible puede dejar pasar.

- Tiempo de operación: el tiempo necesario para que el fusible interrumpa la corriente de falla. Los tiempos de operación tienen una tolerancia generalmente del 5 al 10 % en términos de corriente.

- Tensión nominal: la tensión de trabajo para la cual se define la capacidad de ruptura del fusible, generando una sobretensión adecuada a ese valor de trabajo.

# data[].attributes.body
Los relés y contactores son dispositivos electromagnéticos que controlan la conexión o desconexión de un circuito eléctrico de potencia mediante la excitación de una bobina o electroimán. Los relés manejan pequeñas potencias, mientras que los contactores manejan grandes potencias. Los relés controlan contactos, electroválvulas, etc., separando la parte de control de la parte de potencia. Las características típicas incluyen:

- Relés: Tensiones de control de 6, 12, 24, 48, 110V DC y 12 a 230V AC, con potencia de control de 0.25 a 5 W.

- Contactores: Tensiones de control de 24, 48, 110, 220V DC y 24 a 400V AC, con potencia de control de 5 a 1000 W.

# data[].attributes.body
El contactor electromagnético:

- Tiene polos y puede tener más de un contacto auxiliar.

- Se utiliza tanto en el circuito de mando como en el circuito de fuerza.

- Se identifica como "KM_" y puede soportar mayores corrientes.

El relé auxiliar electromagnético:

- No tiene polos, solo tiene contactos auxiliares.

- Se utiliza solo en el circuito de mando y no puede usarse en el circuito de fuerza.

- Se identifica como "KA_" y puede soportar corrientes más bajas.

# data[].attributes.body
Los contactos auxiliares tienen referencias de bornas con dos cifras:

- La primera cifra indica el número de orden del contacto en el aparato, independientemente de su disposición en el esquema. Los números 9 (y 0 si es necesario) están reservados para los contactos auxiliares de los relés térmicos de protección.

- La segunda cifra indica la función del contacto auxiliar, siendo las cifras impares para la entrada del contacto y las pares para la salida del mismo.

# data[].attributes.headline
ACCESORIOS PARA CONTACTORES Y RELES (CONTACTOS AUXILIARES)

# data[].attributes.subject
ACCESORIOS PARA CONTACTORES Y RELES (CONTACTOS AUXILIARES)

# data[].attributes.body
Un temporizador es un componente que no cambia instantáneamente sus contactos como otros dispositivos, sino que lo hace después de transcurrir un tiempo desde la orden.

- Hay dos tipos de temporizadores según la tecnología: neumáticos y electrónicos.

- También se clasifican según su funcionamiento en temporizadores al trabajo y al reposo.

- Estas clasificaciones pueden combinarse, como en el caso de un temporizador neumático al trabajo.

# data[].attributes.body
Para lograr un temporizador, que no existe como componente independiente, se añade un cabezal

del tipo de temporizador a conseguir a un relé o contactor.

# data[].attributes.body
Un temporizador es un dispositivo que permite controlar la conexión o desconexión de un circuito eléctrico después de programar un tiempo determinado. Su elemento principal es un contador binario, que mide los pulsos suministrados por un circuito oscilador con una base de tiempo estable y conocida. El tiempo se establece en función de la actividad o proceso que se desea controlar.

# data[].attributes.body
En un temporizador al trabajo, los contactos temporizados cambian de posición después de un tiempo preestablecido y vuelven a la posición inicial cuando la bobina se desactiva. Si la bobina está activada por un tiempo menor al preestablecido, los contactos temporizados no cambiarán de posición. Por otro lado, los contactos instantáneos cambian de posición al alimentar la bobina, similar a un relé normal.

# data[].attributes.body
En un temporizador al reposo, los contactos temporizados cambian al energizar la bobina y regresan a la posición de reposo después de un tiempo establecido desde que se quita la alimentación de la bobina. Incluso si la bobina se alimenta por un breve momento, el temporizador funciona y los contactos cambian de posición. Los contactos instantáneos se activan al energizar la bobina, similar a un relé normal.

# data[].attributes.body
El relé térmico detecta sobreintensidades causadas por el aumento de temperatura, lo que curva unas láminas bimetálicas para activar el disparador del contacto correspondiente. Protege contra sobrecargas, arranques lentos, agarrotamiento y ciclos de arranque y paro frecuentes. Se reinicia manualmente.

# data[].attributes.body
El bimetal consta de dos láminas de metal con distintos coeficientes de expansión. Se utiliza para compensar los efectos de la temperatura ambiente, ya que esta puede tener un impacto significativo en el funcionamiento del arrancador, a pesar de que el calentamiento del motor es la principal causa de aumento de temperatura.

# data[].attributes.body
Se le llama enclavamiento eléctrico cuando los contactos de un relé actúan en el control de otro relé.

Se denomina realimentación o autoenclavamiento cuando los contactos de un mismo relé contribuyen a su activación.

(Contactos 13-14 KM)

El corte de la alimentación debe hacerse por medio de un dispositivo situado aguas arriba. (seta de emergencia SO)

Se incorpora el relé térmico para proteger al motor por sobrecargas. (F)

# data[].attributes.body
El cambio del sentido de giro en motores de alterna se produce al invertir dos fases