# data[].attributes.body
Guía técnica en la que os tenéis que basar para hacer la realización de la vivienda. En ella aparecen todos los puntos de utilización que debe tener vuestra vivienda

# data[].attributes.body
Material adicional para la realización de la vivienda. Apuntes muy completos

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Para calcular la sección de los conductores de una línea, debemos conocer previamente la potencia soportada por la línea y la longitud de ésta.

Con estos valores podemos calcular:

Intensidad máxima admisible

Caída de tensión en la línea.

Intensidad de cortocircuito

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes:

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento:

La intensidad máxima admisible es aquella que circulando por un conductor de manera permanente, no produce un calentamiento que supere la temperatura máxima asignada a los materiales aislantes del cable.

b) Criterio de la caída de tensión

La caída de tensión en la línea es la diferencia de tensión entre el origen y el final de la instalación. El paso de corriente por los conductores de un circuito ocasiona una pérdida de potencia en el transporte (caída de tensión por intensidad que circula). Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación.

c) Criterio de la intensidad de cortocircuito

La intensidad de cortocircuito es aquella que circula por los conductores de una instalación cuando se produce un contacto directo entre dos conductores de distinto potencial.

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160ºC para cables con aislamiento termoplástico y de 250ºC para cables con aislamientos termoestables.

Para realizar el cálculo de la sección y elegir el conductor apropiado para el circuito de una instalación, existe cierta disparidad de criterios. Nosotros seguiremos el procedimiento más utilizado en el cálculo de líneas interiores, que consiste en:

1. Calculamos la intensidad de corriente máxima que circulará por el circuito a partir de las potencias de todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente.

2. Con esta intensidad máxima se elige el dispositivo de protección de la línea cuya intensidad asignada o nominal sea la mayor y más próxima a la intensidad máxima calculada. Ese valor elegido es el valor de la intensidad de corriente admisible permanente del circuito, es decir, es la máxima intensidad que puede circular por el circuito, ya que si superamos este valor, la protección se dispara.

3. Con ese valor de la protección y utilizando la tablas del REBT, determinamos la sección normalizada del conductor. Se elige la sección cuya intensidad máxima admisible sea la mayor y más próxima a la intensidad de corriente nominal de la protección.

4. Calculamos la caída de tensión según sea el circuito monofásico o trifásico, utilizando la sección del conductor elegida, la intensidad de corriente admisible permanente del circuito y considerando la carga conectada en el extremo más alejado del mismo.

5. El valor de la caída de tensión obtenido se compara con los límites de la máxima caída de tensión admisible dados en el Reglamento: 3% de la tensión nominal desde el origen de la instalación para circuitos de alumbrado y 5% para otros usos; 3% en todos los casos si se trata de una vivienda. Si la caída de tensión obtenida es menor que el límite admisible, esta es la sección del conductor buscada. Si no, se toma la siguiente sección normalizada y se vuelve al punto anterior.

La experiencia dice que para longitudes inferiores a unas pocas decenas de metros el criterio determinante suele ser el de la máxima intensidad de corriente admisible y para longitudes mayores lo es el de la máxima caída de tensión.

En cuanto a la sección mínima que han de tener los conductores de protección, ésta está normalizada en el Reglamento y se determina a partir de la sección de los conductores de fase del circuito.

# data[].attributes.attachment_link.title
IEI06.- Configuración y diseño de instalaciones eléctricas de interior.

# data[].attributes.attachment_link.description
Para calcular la sección de los conductores de una línea, debemos conocer previamente la potencia soportada por la línea y la longitud de ésta. Con estos valores podemos calcular: Intensidad máxima admisible Caída de tensión en la línea.

# data[].attributes.body
Como cablear cuadro eléctrico de una vivienda de grado de electrificación básica

# data[].attributes.attachment_link.title
Instalar y cablear CUADRO ELÉCTRICO de VIVIENDA BÁSICO | ELECTRICIDAD BÁSICA DOMICILIARIA

# data[].attributes.body
Rellena los huecos. Ejercicio para reforzar los conceptos de las protecciones eléctricas de una vivienda

# data[].attributes.attachment_link.title
Completar texto: CUADRO GENERAL DE MANDO (instalación eléctrica - instalaciones en viviendas)

# data[].attributes.attachment_link.description
Recursos educativos (Completar texto): CUADRO GENERAL DE MANDO (instalación eléctrica - instalaciones en viviendas) - Cuadro General de Mando y Protección

# data[].attributes.body
Ejemplo de cuadro eléctrico de grado de electrificación elevado

# data[].attributes.attachment_link.title
⚡CUADRO DE ELECTRIFICACION ELEVADA ⚡ CONCURSO CHINT 👉🎬

# data[].attributes.body
Kahoot para practicar sobre las instalaciones en viviendas

# data[].attributes.body
Guía técnica que indica como debe de ser el cuadro general de mando y protección de la vivienda

# data[].attributes.attachment_caption
Guía técnica que indica como debe ser la instalación eléctrica en locales que contienen una ducha o bañera