# data[].attributes.headline
Describir la sección de producción elegida

# data[].attributes.subject
Describir la sección de producción elegida

# data[].attributes.body
Programa de mantenimiento preventivo a motores: Según Romero Sánchez (2018), resulta indispensable desarrollar un plan de mantenimiento preventivo en las instalaciones eléctricas, dado que permite garantizar la continuidad del servicio, prevenir fallas críticas y optimizar el rendimiento de los equipos.

# data[].attributes.body
Objeto Comercial: transporte, almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo.

Nombre del jefe de mantenimiento: Ing. Alejandro Angulo.

Ubicación del estudio de mantenimiento: estación de servicio combustible de aviación San José del Guaviare, Aeropuerto Jorge Enrique Gonzales

# data[].attributes.body
.         Subestación principal: Transformador de 75 kVA, tensión primaria 13.2 kV (máx. 14.52 kV, mín. 11.88 kV), tensión secundaria 440/220 V.

. Subestación secundaria: Tablero de distribución que alimenta motores de llenado, iluminación perimetral, oficinas y bombas del sistema contra incendios

# data[].attributes.body
1) Bomba de transferencia 1, tipo de motor- trifasico, potencia 50 HP, ubicacion casa de bombas, estado actual operativo.

2) Bomba de transferencia 2, tipo de motor- trifasico, potencia 50 HP, ubicacion casa de bombas, estado actual operativo.

3) Bomba sistema contra incendio , tipo de motor- trifasico, potencia 40 HP, ubicacion red de sistema contra incendio, estado actual operativo.

4) compresor auxiliar, tipo de motor- monofasico, potencia 15 HP, ubicacion bodega, estado actual operativo.

# data[].attributes.body
Inspección diaria: Verificación ruidos, vibraciones, o posibles fugas de aceite, registro de tensión y corriente.

Inspección mensual: Verificación de nivel y color de aceite

Inspección semestral: revisión de transferencia de conexiones, ajustar bornes y conexiones, pruebas de resistencia de aislamiento.

Inspección anual: Prueba de relación de transferencia, medición de resistencia de devanados, revisión del sistema de pueta a tierra.

De 3 a 5 años: cambio de aceite, revisión de bobinas, (mantenimiento mayor)

# data[].attributes.body
Inspección semanal:  Verificación de ruidos y vibraciones, medición de temperatura de carcasa.

Inspección mensual: Revisión de bornes eléctricos y limpieza externa, medición de corriente de operación.

Inspección semestral:  Ensayo de aislamiento con megohmetro, revisión de alineación del eje del motor.

Inspección anual: cambio de rodamientos, revisión y limpieza de bobinados,

# data[].attributes.body
Inspección mensual: limpieza de tablero y verificación de protecciones, inspección visual de todos los aparatos del tablero.

Inspección semestral: prueba de disparo de interruptores, verificación de conexiones a tierra.

Inspección anual: termografía de barras y celdas, prueba de resistencia de aislamiento de los cables

# data[].attributes.body
·         El transformador de 75 kVA debe someterse a mantenimiento sistemático para evitar fallas en la operación de la estación de servicio.

·         Se recomienda incluir un plan de inspección termográfica anual como medida preventiva crítica por riesgo de incendio en instalaciones de combustibles.

El programa de mantenimiento preventivo propuesto asegura la confiabilidad energética y cumple con las exigencias normativas nacionales e internacionales