# data[].attributes.headline
EMPRESA A CARGO SISTEMAS ELECTRICOS DE BAJA TENSION

# data[].attributes.subject
EMPRESA A CARGO SISTEMAS ELECTRICOS DE BAJA TENSION

# data[].attributes.body
CONSORCIO OMIA SKF

# data[].attributes.headline
JEFE DE MANTENIMIENTO CONSORCIO OMIA SKF

# data[].attributes.subject
JEFE DE MANTENIMIENTO CONSORCIO OMIA SKF

# data[].attributes.body
Luis Egea

# data[].attributes.body
Cuenta con 4 subestaciones eléctricas: Chivor, Rubiales, Quifa y Jagüey.
La Subestación Chivor (230KV) es el punto de conexión a la red nacional, y es operada por ISA, y de esta se alimentan las otras 3 subestaciones principales.

# data[].attributes.body
Subestación RUBIALES.
Tiene una capacidad instalada de 135/180 MVA alimenta los campos petroleros de Rubiales pertenecientes a Ecopetrol, la estación principal de bombeo del usuario ODL y de las plantas de tratamiento de agua con calidad de riego de Agrocascada.

# data[].attributes.body
CIRCUITO 7 RED PEL CAMPO RUBIALES

Subestación secundaria 13,2 KV encargada de alimentar los clúster 243, 244, 563, 560, 722, 723, 621, 370, 524.

# data[].attributes.body
La locación a intervenir esta identificada como CL 243, en la cual actualmente se encuentra los pozos de producción activos RB-972, RB-973, RB-766. Unicada por la zona centro sector aeropuerto Morelia.

# data[].attributes.body
- SDT (STEP DOWN TRANSFORMER) 13,2 KV - 480 V
- TABLERO DE BAJA TENSION (TBT)
- 3 VARIADORES CILA 2S PF755 CON BOMBA ESP MOTOR IM (DE INDUCCIÓN)

# data[].attributes.headline
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EJECUCION)

# data[].attributes.subject
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EJECUCION)

# data[].attributes.body
Tareas a realizar:
1. Verificación de documentación para la maniobra: Analisis de riesgos, permisos de trabajo, Instructivo SAES, por parte de la Autoridad Electrica y Diligenciamiento del formato de aislamiento Seguro.
2. Deslastre de cargas:
Slacol: Deslastre de Cargas y aplicación de SAES (Bloqueo y etiquetado) a equipos de Superficie.
OMIA SKF: Aplicación de SAES en Tablero de Media Tensión.
Deltec: Apertura de la red del circuito 7 tramo CL 243, en pórtico.
3. Aplicación de las 5 reglas de oro de la electricidad antes de intervención de equipos.  Efectuar corte visible de las fuentes de alimentación, realizar bloqueo y etiquetado, verificar ausencia de tensión, instalar puestas a tierra, demarcar la zona de trabajo.
4. Ejecución de labores de Mantenimiento:

DELTEC:
- Limpieza de flora en lineas de alimentación de media tensión.
- verificación de integridad de protecciones del sistema.
- Cambio de componentes que se requieren.

OMIA SKF:
- Medición de aislamiento de cada una de las fases del transformador reductor en alta y en baja.
- Prueba de alta tensión para validar integridad de conductores.
- Realizar ajuste de conexiones si se detectaron puntos calientes en la prueba termográfica.
- Desmonte de totalizadores principales del TBT y realización de pruebas de funcionamiento.
- Cambio de componentes y ajuste de equipos.
limpieza general.

SLACOL:
- Validación de integridad de componentes (Bancos Capacitivos filtro armónico y sinusoidal del variador.
- Toma de medidas de aislamiento de transformador elevador en alta y en baja.
- Verificación de terminales y niveles de aceite.
- Toma de medidas de aislamiento a cable de superficie de 5KV.
- En cuanto al motor, teniendo en cuenta que son sistemas electrosumergibles solamente se puede medir integridad del motor tomando medidas de aislamiento de sus fases y balance de resistencia entre las mismas.
- Limpieza general del variador y transformador elevador.

# data[].attributes.headline
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PRELIMINAR)

# data[].attributes.subject
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PRELIMINAR)

# data[].attributes.body
Periodicidad: Cada 6 meses.
Fecha próximo Mantenimiento: 20 de Mayo de 2022.
Empresas que intervienen: Deltec (mantenimiento de redes de media tensión por oportunidad), OMIA SKF (SDT y TBT) y Slacol (Equipos de Superficie VSD y verificación de integridad de motor).

Duración de la intervención: 9 horas (8 a 17 horas).

Actividades Previas al deslastre de cargas:

- Deltec: Inspección visual de redes de media tensión, porticos, cortacircuitos, identificación de condiciones subestandar.

- OMIA SKF: Inspección visual de equipos a intervenir, selección de repuestos necesarios, toma de termografias en conexiones y barrajes para determinar puntos calientes.

- SLACOL: Inspección visual de VSD, verificación de condiciones de equipo, SUT (Step Up Transformer), cable de superficie y caja de venteo. Toma de medidas eléctricas, verificación de integridad de bancos capacitivos para alistamiento de repuestos,  toma de termografias en conexiones y barrajes para determinar puntos calientes.