# data[].attributes.body
La J-STD 607 fue una norma lanzada en agosto de 1994 y actualizada en octubre del 2002 y fue renovada en 2012 como TIA-607-B esta norma se refiere a los protocolos de protección en edificios comerciales
Esta norma es publicada por la Alianza de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA, por sus siglas en inglés), que es una asociación de la industria de las telecomunicaciones en los Estados Unidos.

# data[].attributes.headline
En que consiste la norma J-std 607 (Ansi/Tia 607)

# data[].attributes.subject
En que consiste la norma J-std 607 (Ansi/Tia 607)

# data[].attributes.body
La norma consiste en los Requisitos de aterrizado y protección de telecomunicaciones en edificios comerciales este estándar incluye recomendaciones acerca de puesta a tierra, los sistemas de aterramientos y las antenas también prevé edificios compartidos por varias empresas y ambientes con biodiversidad de productos de telecomunicaciones.

# data[].attributes.body
La J-STD-607-A establece los requisitos para la puesta a tierra y la unión (bonding) en edificios comerciales, especialmente en lo que respecta a sistemas de telecomunicaciones. Estos requisitos están destinados a garantizar una puesta a tierra adecuada y segura para los equipos y sistemas de telecomunicaciones en edificios comerciales.
REQUISITOS

1. Requisitos de puesta a tierra para equipos de telecomunicaciones.

2. Requisitos de unión para sistemas de telecomunicaciones.

3. Requisitos para la interconexión de sistemas de puesta a tierra y unión en un edificio.

4. Consideraciones para la protección contra descargas atmosféricas.

5. Requisitos de etiquetado y documentación.

se destaca que esta norma está diseñada específicamente para garantizar la integridad y la seguridad de los sistemas de telecomunicaciones en entornos comerciales y puede ser utilizada por profesionales en el campo de las telecomunicaciones, electricidad y construcción para asegurarse de que se cumplan los estándares adecuados para la puesta a tierra y la unión en edificios comerciales.

# data[].attributes.headline
TIPOS DE CONEXION (TMGB) (barra principal de tierra para telecomunicaciones)

# data[].attributes.subject
TIPOS DE CONEXION (TMGB) (barra principal de tierra para telecomunicaciones)

# data[].attributes.body
Estos parten de la parte principal del edificio y se ubican en las instalaciones de entrada o en la sala de equipos del edificio aquí se debe tender un conductor de tierra para telecomunicaciones hasta la barra principal de tierra de telecomunicaciones este debe estar forrado de color verde y debe tener una sección mínima de 6 AWG (13.3 mm2) así mismo debe tener identificación mediante las etiquetas adecuadas.

# data[].attributes.attachment_caption
se muestran los posibles esquemas de aterramiento para equipos en raks en la sala de equipos y/o en cada sala de telecomunicaciones

# data[].attributes.headline
TIPOS DE CONEXION (TGB) (barras de tierra para telecomunicaciones)

# data[].attributes.subject
TIPOS DE CONEXION (TGB) (barras de tierra para telecomunicaciones)

# data[].attributes.body
En la sala de equipos y telecomunicaciones se ubica las barras de tierra para telecomunicaciones esta barra es el punto central debe tener una barra de cobre con perforaciones roscadas según el estándar NEMA debe tener como mínimo 6 mm de espesor y 50 mm de ancho y largo adecuado para alojar a todos los cables qué lleguen desde los equipos de telecomunicaciones cercanos y al cable de interconexión con el TMGB y se consideran los cables para el diseño y para futuros crecimientos
los conductores de tierra que se conectan entre los equipos y las barras de tierra reciben el nombre de TEBC= telecomucation equipment bondig conductor
las barras de tierra dentro de los racks se denominan RGB= rack grounding bussbar

# data[].attributes.headline
TIPOS DE CONEXION (TGB) (barras de tierra para telecomunicaciones)

# data[].attributes.subject
TIPOS DE CONEXION (TGB) (barras de tierra para telecomunicaciones)

# data[].attributes.headline
TIPOS DE CONEXION (TBB) (backbone de tierras)

# data[].attributes.subject
TIPOS DE CONEXION (TBB) (backbone de tierras)

# data[].attributes.body
entre la barra principal de tierra (TMGB) y cada una de las barras de tierra para telecomunicaciones (TGB) debe tenderse un conductor a tierra  llamado TBB (backbone de tierras) este es un conductor aislado conectado en un extremo al TMGB y en el otro aun TGB instalado dentro de las canalizaciones de telecomunicaciones el diámetro mínimo es de 6 AWG (13.3 mm2) y no puede tener empalmes en ningún punto de su recorrido en el diseño de las canalizaciones se sugiere minimizar las distantes TBB

# data[].attributes.body
El sistema de puesta a tierra es muy importante en el diseño de una red ya que ayuda a maximizar el tiempo de vida de los equipos, además de proteger la vida del personal a pesar de que se trate de un sistema que maneja voltajes bajos.

# data[].attributes.body
Es el conjunto de elementos conductores continuos de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica en un área determinada.

# data[].attributes.body
1. Garantizar condiciones de seguridad de los seres vivos.

2. Permitir a los equipos de protección, despejar rápidamente las fallas.

3. Servir de referencia común, al sistema eléctrico.

4. Conducir y disparar con suficiente capacidad las corrientes de fallas, eléctricas y de rayos.

5. Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos.

# data[].attributes.headline
Factores que determinan la puesta a tierra de un sistema

# data[].attributes.subject
Factores que determinan la puesta a tierra de un sistema

# data[].attributes.body
*Continuidad de servicio

*Incendios por arcos eléctricos

*sobre tensiones de voltajes

*Descargas atmosféricas

*Cargas eléctricas inducidas durante la puesta y fuera de servicio de la maquinas.