# data[].attributes.body
过载保护开关 漏电保护开关除了前面讲到的两者原理，是空气开关和漏电开关的区别之一，也是唯一的不同点之外，两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重，为防止人体触电，只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电，在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同，导致的安全保护方面也是不一样的，所以两者是万千不能盲目的混用。

￼

空气开关和漏电开关的区别二

接下来，空气开关和漏电开关的区别第二点就是动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸，来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流，就是保护回路电流中性线和内相线的代数和，所以，这种剩余电流的装置，只需要躲开漏电值，并且十分灵敏的切断漏电开关，防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上，这就是其二者最大的不同。

￼

空气开关和漏电开关的区别三

此外，空气开关和漏电开关的区别还有很多。比如，在保护作用方面，空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用，主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流，漏电开关则是相对于小电路产省保护作用，主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;在跳闸方面，安全开关则是通过火线和零线，两线间电流太大的话就会导致跳闸，而漏电开关只是因为火线，人体接触火线就会和地面形成一个回路，从而导致里面的装置就会自动感触，达到跳闸的目的，起着保护的作用。

空气开关的工作原理

脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。

当线路发生一般性过载时，过载电流虽不能使电磁脱扣器动作，但能使热元件产生一定热量，促使双金属片受热向上弯曲，推动杠杆使搭钩与锁扣脱开，将主触头分断，切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时，短路电流超过瞬时脱扣整定电流值，电磁脱扣器产生足够大的吸力，将衔铁吸合并撞击杠杆，使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开，锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断，切断电源

选用空气开关一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如220V电压时，某电器功率为5000W，计算电流为23A左右，则23A×1.2倍=27.6A，选择标准系列30A空开即可。

空气开关有两项重要的技术参数：脱扣电流（Im）和额定电流（In）。脱扣电流是最大断开电流，即当配电线路中出现过载或短路后，空气开关发生脱扣（即跳闸）保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流，只要电路中的实际电流不超过这一电流值，就允许设备长期工作。

在实际应用中，为了保护供电线路，所用空气天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过的最大电流，同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。

# data[].attributes.headline
各种断路器区别（第二组）

# data[].attributes.subject
各种断路器区别（第二组）

# data[].attributes.body
空气开关：超过额定电流自动断开。
漏电保护器：过载和短路保护。
漏电开关：用于防止漏点电事故发生
漏电断路器：电流超过预定自动开关机