# data[].attributes.body
La excitatriz principal es otro generador síncrono con el inducido en el rotor y el devanado inductor en el estátor. La salida trifásica de la excitatriz principal se convierte en continua mediante un puente rectificador de seis diodos giratorios que van montados sobre el mismo eje y cuya salida alimenta al rotor del generador principal.

# data[].attributes.body
El sistema de excitación del generador puede ser de tipo tradicional, en los que la corriente continua del inductor procede de un generador de corriente continua o excitatriz solidario mecánicamente con la turbina y el alternador, de forma que su salida se aplica al rotor del alternador mediante anillos rozantes y escobillas. Modernamente el sistema de excitación no tiene escobillas

# data[].attributes.body
En base a los nuevos requerimientos operativos establecidos por la entrada del Mercado Eléctrico Mayorista, es necesario tomar en cuenta cada una de las reservas que sean ofertadas por los participantes para balancear las transacciones que se realizan en la red, siempre y cuando permitan mantener la confiabilidad, seguridad, estabilidad y que se encuentre dentro del beneficio social.

# data[].attributes.headline
Modificación del cambiador de velocidad.

# data[].attributes.subject
Modificación del cambiador de velocidad.

# data[].attributes.body
Debido a que el control primario no es capaz de eliminar el error estático que se genera en consecuencia de la característica de regulación del gobernador de velocidad, es necesario implementar el control secundario.

# data[].attributes.body
Característica de regulación del gobernador.

# data[].attributes.body
La función del control primario consiste en regular la potencia de generación para disminuir la diferencia que se produce con la potencia demandada mediante el aumento de la energía cinética que produce el movimiento de la turbina incrementando la potencia de la unidad por medio del aumento de velocidad a través del gobernador.

# data[].attributes.body
OBJETIVOS DE LA AGC

•             Mantener la frecuencia del sistema cercana a la nominal.

•             Mantener los intercambios de potencia con sistemas eléctricos vecinos en los valores acordados.

•             Mantener la generación de determinadas unidades en "valores económicos".

Todos los generadores están obligados a realizar el AGC en proporción a su despacho, pero pueden contratar con otros generadores la atención de su obligación.

# data[].attributes.headline
Es un sistema de control supervisor que permite ajustar centralizadamente las consignas de potencia activa de unidades generadoras. Este control se conoce como la acción en la que se disminuye o se inyecta potencia adicional al sistema con el fin de alcanzar el valor de frecuencia nominal después del evento de desbalance Carga−Generación.

# data[].attributes.subject
Es un sistema de control supervisor que permite ajustar centralizadamente las consignas de potencia activa de unidades generadoras. Este control se conoce como la acción en la que se disminuye o se inyecta potencia adicional al sistema con el fin de alcanzar el valor de frecuencia nominal después del evento de desbalance Carga−Generación.

# data[].attributes.headline
CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN (AGC) INCLUYENDO EL SISTEMA DE EXCITACIÓN.

# data[].attributes.subject
CONTROL AUTOMÁTICO DE GENERACIÓN (AGC) INCLUYENDO EL SISTEMA DE EXCITACIÓN.