# data[].attributes.headline
JEAN PAUL SAICO USCA
Mantenimiento y operación de bombas centrifugas

# data[].attributes.subject
JEAN PAUL SAICO USCA
Mantenimiento y operación de bombas centrifugas

# data[].attributes.body
¿Cómo se hace le mantenimiento a bombas centrifugas?
Mantenimiento preventivo

Inspección visual para detectar fugas en tuberías.

Inspección visual para la detección de fugas en el cierre del eje (reajuste de la empaquetadura si es posible).

Control del nivel de aceite en el cuerpo del rodamiento.

Medición de la temperatura en el cuerpo del rodamiento y en el motor.

Inspección de ruido y vibración excesivos en el cuerpo del cojinete, el acoplamiento de la bomba y el motor de accionamiento.

Compruebe el flujo correcto de agua de refrigeración hacia el cierre del eje, si lo hubiera.

Inspección visual del correcto estado general de las conexiones eléctricas.

Mantenimiento a bombas centrifugas piezas de recambio

Un cuerpo de rodamiento completo de cualquier tamaño que exista en la fábrica como mínimo.

Elemento de acoplamiento flexible de cada tamaño.

Sellos mecánicos.

Elemento de estanqueidad de las juntas dinámicas.

Juegos de juntas de cada tamaño utilizadas.

Embalaje recomendado por el fabricante.

Los impulsores se utilizan sin girar, es decir, con su diámetro máximo y su elemento de fijación.

Placas de desgaste.

Bombas completas para aquellas posiciones críticas y esenciales para la producción.

Podemos incluir, opcionalmente, las siguientes piezas de repuesto:

Ejes de bomba.

Rodamientos.

Acoplamientos completos.

Anillos laberínticos, juntas y capuchones antipolvo.

¿cómo se realiza la operación para bombas centrifugas?
Una bomba siempre se conecta a un sistema donde debe circular o elevar un fluido. La energía añadida al fluido por la bomba es en parte perdida como fricción en el sistema de tubería o usado para incrementar la altura.
Bombas simples en un sistema

La característica de un sistema se describe por una parábola debido a que las pérdidas por fricción se incrementan con el cuadrado del caudal. La característica de un sistema se describe por una parábola pronunciada si la resistencia en el sistema es alta. La parábola se aplana cuando la resistencia decrece. Cambiando los ajustes de las válvulas en el sistema cambia la curva característica.

El
El punto de operación se encuentra donde la curva de la bomba y la característica del sistema se cruzan.
En sistemas cerrados, no hay altura cuando el sistema no está operandEno. En este caso la curva característica del sistema (Q,H) = (0, 0) se muestra en la figura con la que abrimos este artículo.

n los sistemas donde el agua se mueve de un nivel a otro, hay una diferencia de presión constante entre los dos depósitos, correspondiendo a la diferencia de altura. Esto causa
una altura adicional que la bomba debe superar. En este caso las características del sistema es (0, H) en vez de (0,0)
Bombas operando en paralelo

En sistemas con grandes variaciones en caudal en los que se busca una presión constante, dos o más bombas pueden conectarse en paralelo.

En sistemas con grandes variaciones en caudal en la que se busca  presión constante, pueden conectarse en paralelo dos o más bombas. Esto se ve a menudo en los sistemas de suministro más grandes o sistemas de circulación más grandes tales como los sistemas de calefacción centrales.

Las bombas conectadas en paralelo también se usan cuando se requiere regulación o si se necesita una bomba auxiliar. Cuando operan las bombas, es posible regular entre una o más bombas al mismo tiempo. Una válvula anti retorno se monta siempre en la línea de descarga para prevenir contraflujo a través de la bomba cuando no esté operando.

Las bombas conectadas en paralelo pueden ser también bombas dobles, en las que la cubierta de las bombas está fundida en la misma unidad, y en las que se integran las válvulas anti-retorno con una o más válvulas para prevenir el contraflujo a través de las bombas. Las características de un sistema conectado en paralelo se encuentra añadiendo las características simples para cada bomba horizontalmente.

Válvula reguladora
Instalando una válvula reguladora en serie con la bomba pueden cambiarse las características del sistema. Ver siguiente figura:

La resistencia en el sistema entero puede cambiarse ajustando la válvula y por lo tanto el caudal necesario. Un consumo de energía inferior puede a veces alcanzarse con una válvula de regulación. Sin embargo, todo depende de la curva de potencia y así la velocidad específica de la bomba. La regulación por este método es conveniente para bombas con una presión relativa alta comparada al caudal.

Regulación con válvula de bypass
La válvula de bypass guía parte del caudal hacia atrás a la línea de succión y consecuentemente reduce la altura. Con una válvula de bypass,  la bomba transmite un caudal específico incluso aunque el sistema esté completamente cortado. Como con la válvula reguladora, es posible en algunos casos reducir el consumo energético. La regulación de bypass es una ventaja para bombas con poca altura comparada con el caudal.
Control de velocidad

Cuando la velocidad de una bomba se regula, las curvas QH, potencia y NPSH cambian. La conversión en velocidad se hace por medio de las ecuaciones de afinidad.

El índice A en las ecuaciones describe los valores iniciales, y el índice B describe los valores modificados.

Los métodos de regulación más comunes son el control de presión proporcional y el control de presión constante.

Control de presión proporcional

El control de presión proporcional se esfuerza en mantener la altura de la bomba proporcional al caudal. Esto se hace cambiando la velocidad en relación al flujo de corriente. La regulación puede realizarse a una velocidad máxima, desde ese punto la curva seguirá esta velocidad. La curva proporcional es una característica del sistema aproximada donde el caudal necesario y la altura pueden distribuirse según varias necesidades.

Control de presión constante

Una presion diferencial constante, independencia de caudal, puede mantenerse por medio de control de presión constante. En el diagrama QH la curva de la bomba la curva de la bomba para un control de presión constante es una línea horizontal. El control de presión constante es una ventaja en muchos sistemas de suministro de agua donde los cambios en el consumo en  una llave no afectarán la presión en otras tomas del sistema.

# data[].attributes.body
La norma NPT define el tipo de roscado y estanqueidad, en este caso obtenida por contacto y compresión de arista con cono. El roscado dividido por una línea central da un resultado de ángulo 1° 47' 24" o 1.7899° medido desde el centro del eje. Los tamaños más habituales NPT son de ⅛, ¼, ⅜, ½, ¾, 1, 1¼, 1½, y 2 pulgadas y además del acero y del latón, se puede aplicar en materiales plásticos y metálicos como PVC, nailon, bronce o hierro fundido. Debido al mecanismo de estanqueidad, es frecuente la aplicación de algún tipo de material de sellado que además permite proteger de la corrosión el fileteado.

# data[].attributes.body
La terraja o cojinete de roscado es una herramienta de acero templado con unas ranuras longitudinales capaz de tallar, mediante arranque de viruta, roscas exteriores en superficies cilíndricas. También sirve para regenerar las que estén en mal estado o muy desgastadas.

Esta herramienta es vital en fontanería para dotar de rosca a tuberías de cobre o PVC según la necesidad y también en automoción, por el gran desgaste que sufren los tornillos por la vibración y la oxidación. Su forma de utilización es siempre manual, ya que se requiere gran precisión en su uso.

Las terrajas están fabricadas en acero rápido (HSS) y existen muchas medidas que tendrás que ir adecuando según el tipo de la rosca que necesites hacer. Las puedes encontrar tanto en milímetros como en pulgadas

Tipos

De medida fija. Pueden ser redondas, hexagonales o rectangulares.

Elásticas. Las puedes encontrar mediante ajuste de tornillo o abiertas.

Desmontables. Apropiadas para roscar en tuberías de fontanería o calefacción.

La terraja es una herramienta de precisión, por lo que a la hora de su utilización hay que ser muy cuidadosos.

Sujeta firmemente la pieza a roscar y utiliza el bandeado completamente recto y de forma manual para un acabado óptimo. Como recomendación, es aconsejable utilizar aceite para suavizar el corte.

Es muy importante tratar bien esta herramienta manteniéndola limpia, engrasada y revisada antes de comenzar su utilización.

Observa que no tenga ninguna rebaba ni desperfecto para que la rosca a efectuar sea perfecta y no tenga oscilación.

Un mal uso puede ser catastrófico, sobre todo en automoción.

# data[].attributes.attachment_link.title
Que terraja comprar? Lo barato no sirve. Tipos de terrajas

# data[].attributes.body
Las tuberías de uso comercial se obtienen en longitudes desde tres a 6 metros, por lo tanto son inevitables los conectores. Estos pueden ser fijos o desmontables. Los conectores fijos son aquellos soldados, en los cuales los tubos están unidos “sin fin” entre sí. En las conexiones soldadas se sueldan entre sí conos de soldar, brida, rebordes, tubos, codos y otras piezas. Este procedimiento no permite una prefabricación en un taller especial. El decapado y enjuague posterior necesario debe realizarse con especial cuidado a fin de evitar el aporte de suciedad al sistema hidráulico. En los conectores desmontables, en principio, los tubos se unen mediante racores o bridas. Esto puede llevarse a cabo de muchas maneras distintas. De acuerdo con el tipo de unión se diferencian: o Conectores roscados. o Conectores con casquillo cortante sin abocinar. o Conectores abocinados. o Conectores por brida. Todos los conectores de tubos deben cumplir la función de “sujetar” y “hermetizar”.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sistema EasyFIT PRESSMAN – Proceso de montaje

# data[].attributes.body
Los sellos o empaques hidráulicos son aros o anillos de hule ú otros materiales que hacen que un cilindro pueda trabajar de manera eficiente. Hay varios tipos de sellos que tienen diferentes funciones dentro de un cilindro.

La función principal de los sellos hidráulicos es la de sellar, o sea, no dejar pasar flujo en ciertas partes dentro de un cilindro. Al momento de sellar, los sellos pueden transmitir fuerza o simplemente evitar que haya fugas de aceite.

Sellos para pistón. - Los sellos para pistón se acomodan alrededor del pistón del cilindro. Estos sellos o empaques, al momento de sellar transmiten la fuerza que se da cuando una de las cavidades del cilindro se llena, ya sea cuando se extiende el cilindro o cuando se contrae.

Sellos para Vástago. - La función de los sellos para vástago es la de sellar la parte de la tapa del cilindro para que no se pueda fugar aceite.

Limpiadores. - Los limpiadores sirven para limpiar el polvo o alguna otra cosa que se pueda impregnar a la barra cromada cuando ésta se contrae después de haberse extendido.

Anillos de Desgaste. - La función de los anillos de desgaste es la de evitar que haya roces entre el pistón o émbolo y el tubo.

Sellos de Doble Acción- Los sellos de doble acción tienen la misma función que los sellos de pistón solo que los sellos de doble acción pueden hacer el trabajo de dos sellos de pistón. Los sellos bidireccionales o sellos de doble acción se utilizan en diseños especiales de cilindros.

Sellos para Cilindros Neumáticos. - Los sellos para cilindros neumáticos se utilizan en los cilindros neumáticos. Estos sellos son parecidos a los sellos para cilindros hidráulicos.

Empaquetaduras tipo “V”. - Las empaquetaduras tipo V se usan en mayor parte en los cilindros telescópicos.

O-Rings. -  Se utilizan en muchas aplicaciones en los cilindros. Tienen una muy buena capacidad de retener el flujo, lo que los hace perfectos para el uso en los cilindros.

# data[].attributes.body
El teflón o politetrafluoroetileno (PTFE), más conocido como teflón,1​ es un polímero similar al polietileno.

El Teflón es una marca comercial registrada propiedad de the chemours Company y hace referencia a una familia de productos y no a un químico en específico comercializados por la multinacional. Entre ellos están la resina PFA y el copolímero FEP, llamados comercialmente teflón-PFA y teflón-FEP respectivamente.

La propiedad principal de este material es que es prácticamente inerte, no reacciona con otras sustancias químicas excepto en situaciones muy especiales. Esto se debe básicamente a la protección de los átomos de flúor sobre la cadena carbonada. Tiene un muy bajo coeficiente de rozamiento y gran impermeabilidad, manteniendo además sus cualidades en ambientes húmedos.

Es también un gran aislante eléctrico y sumamente flexible, no se altera por la acción de la luz y es capaz de soportar temperaturas desde –270 °C hasta 270 °C . Su cualidad más conocida es la anti-adherencia.

# data[].attributes.body
¿Qué son las tuberías?
Una tubería es un sistema que se desarrolla con tubos por donde puede circular gas, agua y otras sustancias. Un tubo, en tanto, es un cilindro hueco que suele utilizarse para el transporte o el almacenamiento de fluidos.
Tubería:
Una tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. Se suele elaborar con materiales muy diversos. También sirven para transportar materiales que, si bien no son propiamente un fluido, se adecuan a este sistema: hormigón, cemento, cereales, documentos encapsulados, etcétera.
Accesorios:
Es el conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que unidas a los tubos mediante un procedimiento determinado forman las líneas estructurales de tuberías de una planta de proceso. Los accesorios se especifican por el diámetro nominal de la tubería, el nombre del accesorio y el material

# data[].attributes.headline
Jean Paul SAICO USCA                       
 Bombass centrifugas de tipo voluta características y tipos

# data[].attributes.subject
Jean Paul SAICO USCA                       
 Bombass centrifugas de tipo voluta características y tipos

# data[].attributes.body
Bombaserísticas.
La voluta se encarga de conducir el fluido desde la salida desde el rodete hasta la brota de descarga esta formada por un conducto cita sección aumenta gradualmente hasta alcanzar la salida de la bomba.En ella,parte de la energía de velocidad se transforma en energía de presión,reduciendo por fricción.Es frecuente la existencia de la salida del  rodete, de un difusor constituído por ala alebes  fijos y cuya misión  es la de contribuir a la transformación de energía cinética en energía de presión.

# data[].attributes.body
UNIONES:
Una unión de tubería es una conexión segura y semipermanente entre dos tuberías. La mayoría de las uniones de tubos constan de dos tubos conectados entre sí mediante una tercera pieza. Los tres están roscados para hacer una conexión firme. ... Ambos conectan dos tubos mediante un sistema de roscado macho y hembra .
Tipos de uniones
1. UNIÓN MEDIANTE SOLDADURA CON MATERIAL DE APORTACIÓN
-Para realizar transiciones entre dos materiales diferentes, normalmente unimos con una unión roscar - soldar (siendo recomendable en algunos casos el uso de medidas que limiten la migración electrolítica como son manguitos electrolíticos o juntas.
2. UNIÓN MEDIANTE TERMOFUSIÓN
-La “soldadura” por termofusión se caracteriza por realizarse en materiales plásticos sin necesidad de material de aportación
3.UNIONES ROSCADAS
-El roscado es el sistema de unión más común en todo tipo de instalaciones
4. ENLACE POR BRIDAS

-Se utilizará el enlace por bridas para conectar grandes diámetros.
NIPLES:
Un niple es una pieza cilíndrica con rosca en sus extremos (normalmente machos) y que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro.
La longitud del niple está especificada normalmente por la longitud total con sus filetes. Puede tener una sección hexagonal para llave inglesa en el centro para apretar (a veces referido a como "niple hexagonal"), o sencillamente puede estar hecho de un simple tubo roscado en ambos extremos (a veces referido a como "niple de tubo"). Un "niple angosto" no tiene superficie sin rosca; en esos casos cuando se ajusta entre dos roscas hembra queda poca superficie expuesta.
¿Para que sirven?
-lo mas común, para unir conexiones(codos, tes, válvulas coplees, etc.) según las necesidades de la instalación.
CODOS:
son considerados como un accesorio que se instala entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección, el cual, mediante un procedimiento determinado forman las líneas estructurales de las éstas. De acuerdo a su radio, la mayoría de los codos pueden ser divididos en codos de radio pequeño y codos de radio grande.
Existen diversos criterios o características para elegir un codo:
- Diámetro
- Aleación
-Radio
-Ángulo
-Junta
- (estos son union por soldadur)a