# data[].attributes.headline
1.¿Qué es una Central Térmica de Ciclo Combinado?

# data[].attributes.subject
1.¿Qué es una Central Térmica de Ciclo Combinado?

# data[].attributes.body
Una Central Térmica de Ciclo Combinado es un planta de producción energía eléctrica basada en dos máquinas térmicas, con dos ciclos térmicos diferentes: turbina de gas y  turbina de vapor. El calor no utilizado por uno de los ciclos (la turbina de gas) se emplea como fuente de calor del otro (el ciclo agua-vapor que alimenta la turbina de vapor). De esta forma los gases calientes de escape del ciclo de turbina de gas entregan la energía necesaria para el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Esta configuración permite un muy eficiente empleo de combustible, con rendimientos que superan el 55% (es decir, más del 55% de la energía contenida en el combustible se convierte en energía eléctrica).

# data[].attributes.headline
2.Tipos de centrales térmicas de ciclo combinado

# data[].attributes.subject
2.Tipos de centrales térmicas de ciclo combinado

# data[].attributes.body
Centrales monoeje

Centrales multieje

Configuraciones 1x1 (una turbina de gas que alimenta a una caldera de recuperación de calor y produce vapor para un único ciclo de Rankine),

Configuraciones 2x1 (dos turbinas de gas que alimentan cada una de ellas a su correspondiente caldera de recuperación de calor y producen vapor para un único ciclo de Rankine)

También son posibles las configuraciones 3x1, 4x1, etc.

# data[].attributes.headline
3.Partes de la central térmica de ciclo combinado

# data[].attributes.subject
3.Partes de la central térmica de ciclo combinado

# data[].attributes.body
turbina de gas
generador
caldera de recuperación.
turbina de vapor
condensador

# data[].attributes.body
Turbina de gas.

Que consta de:

-Compresor, cuya función es inyectar el aire a presión para la combustión del gas y la refrigeración de las zonas calientes.

-Cámara de combustión, donde se mezcla el gas natural (combustible) con el aire a presión, produciendo la combustión.

-Turbina de gas, donde se produce la expansión de gases que provienen de la cámara de combustión.Consta de tres o cuatro etapas de expansión y la temperatura de los gases en la entrada está alrededor de 1.400ºC saliendo de la turbina a temperaturas superiores a los 600ºC.

Caldera de recuperación.

-En esta caldera convencional, el calor de los gases que provienen de la turbina de gas se aprovecha en un ciclo de agua-vapor.

Turbina de vapor.

-Esta turbina acostumbra a ser de tres cuerpos y está basada en la tecnología convencional.

Es muy habitual que la turbina de gas y la turbina de vapor se encuentren acopladas a un mismo eje de manera que accionan un mismo generador eléctrico.

Generador.

El generador eléctrico rotativo es una máquina capaz de convertir el movimiento rotativo de un eje en energía eléctrica. En el caso concreto de las centrales de ciclo combinado el eje que acciona el generador está unido a una turbina de gas o a una de vapor.

El generador eléctrico rotativo de corriente alterna se basa en el hecho de que al hacer girar unos cables que forman un circuito eléctrico cerrado en el seno de un campo magnético, en el circuito se genera una corriente de voltaje e intensidad variable: cuando la superficie encerrada por los hilos que forman el circuito eléctrico bobina se encuentra en posición completamente perpendicular a las líneas del campo magnético el voltaje y la intensidad se hacen máximas, y cuando en cambio la superficie encerrada por los hilos es paralela a las líneas del campo magnético la tensión y la intensidad que circula por el circuito eléctrico se hacen cero.

Condensador.

Un condensador es un intercambiador térmico, en cual se pretende que el fluido que lo recorre cambie a fase líquida desde su fase gaseosa mediante el intercambio de calor (cesión de calor al exterior, que se pierde sin posibilidad de aprovechamiento) con otro medio.

La condensación se puede producir bien utilizando aire mediante el uso de un ventilador (aerocondensadores) o con agua (esta última suele ser en circuito semicerrado con torre de refrigeración, o en circuito abierto proveniente de un río o del mar).

# data[].attributes.attachment_link.title
Cómo funciona una central térmica de ciclo combinado

# data[].attributes.body
Ventajas

- Son económicas.
- Son eficientes.
- El coste del combustible es bajo.
- Las obras de construcción son rápidas.
- Pueden trabajar ininterrumpidamente.
- El combustible tarda bastante en consumirse.
- La empresa obtiene beneficios en poco tiempo.
- La central se amortiza en un corto periodo de tiempo.

Desventajas:

- Contaminan el aire.
- Calientan el agua de las torres de refrigeración y ésta vuelve caliente al río o al mar con lo que el ecosistema de ese lugar muere o desaparece, ya que nunca logra adaptarse.
- Los tendidos eléctricos pueden provocar trastornos en las personas que viven por donde pasan los cables.
- Puede provocar lluvia ácida.
- Aumentan los niveles de ozono en el aire.
- Puede provocar daños en la salud de las personas, asma...
- Provoca ruidos.
- Gasta mucho agua.
- Impide el avance urbanístico del lugar en el que se ubica la central, ya que nadie quiere vivir en sus alrededores.
- Requiere tendidos, cableados, transformadores y subestaciones eléctricas, que cuestan mucho dinero y alteran el paisaje

# data[].attributes.headline
7.Central térmica de tipo combinado en Málaga.

# data[].attributes.subject
7.Central térmica de tipo combinado en Málaga.

# data[].attributes.body
Sociedad Promotora:  Gas Natural S.A. Proyecto y dirección de Obra:  Alstom Power S.A. Descripción del proyecto:  Central de Ciclo Combinado de Málaga (400 MW). Compuesto por un Edificio de Turbinas, Caldera de Recuperación, Torre de Refrigeración, Transformadores y edificios auxiliares de compresión de gases, tratamiento de aguas, almacenes y edificios de oficinas. El alcance cubría los sistemas enterrados (Aceitosas, aguas limpias, servicio,…), obra civil de los edificios, estructura metálica y cerramientos, así como la urbanización de la parcela. Promoter Company:  Gas Natural S.A. Project & Site Management:  Alstom Power S.A. Project Description:  Head Plant of Cycle Combined of Malaga (400 MW). Composed by a Building of Turbines, Boiler of Recovery, Refrigeration Tower, Transformers and auxiliary buildings of gas compression, treatment of waters, stores and office blocks. The scope was covering the systems buried (Oily, clean waters, service, …), civil work of the buildings, metallic structure and closings, as well as external Works.

la central se encuentra en campanilla

# data[].attributes.body
http://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/centrales-termicas-de-ciclo-combinado

https://www.youtube.com/watch?v=XTzN9ivcYtg

http://www.cicloscombinados.com/cicloscombinados.html

http://www.carbonellfigueras.com/obras-realizadas/central-termica-de-ciclo-combinado-malaga-400-mw/

http://www.carbonellfigueras.com/wp-content/uploads/2016/06/Alstom_M%D0%B0laga.pdf

http://www.cicloscombinados.com/index.php/tipos-de-centrales-de-ciclo-combinado/90-tipos-de-centrales-de-ciclo-combinado

http://www.cicloscombinados.com/index.php/tipos-de-centrales-de-ciclo-combinado/90-tipos-de-centrales-de-ciclo-combinado