# data[].attributes.body
Josue Alexander Benites solis
Que es un telurometro?
"El telurómetro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno"

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Un sistema de puesta a tierra es un mecanismo de protección eléctrica, que forma parte de las instalaciones eléctricas, y que tiene la función de llevar las corrientes indeseadas o parasitarias a tierra, logrando proteger a las personas o instalaciones de un corto circuito.

Un buen sistema de puesta a tierra debe cumplir con los siguientes parámetros:

Alta disipación de la energía
Orientación adecuada de una falla a tierra
Resistente a la corrosión
Imposible para los delincuentes extraer los componentes (cobre)
Baja impedancia (baja resistencia, baja inductancia, alta capacitación)

TIPOS DE INSTALACIÓN DE PUESTAS A TIERRA
Existen varios sistemas de puestas a tierra, siendo los más conocidos y utilizados los siguientes.

1.Puestas a tierra convencionales
2.Puestas a tierra de libre mantenimiento
3.Puestas a tierra con electrodos magnetos activos
Las puestas a tierra pueden ser verticales, horizontales o mixtas, dependiendo de la configuración de la puesta a tierra, el mismo que tiene que ver con la resistencia requerida, el tipo de suelo y la resistividad del terreno.

PUESTAS A TIERRA CONVENCIONALES
Las puestas a tierra convencionales son aquellas que utilizan gel (Perú Gel, Thor gel, Lavorgel, etc.) para disminuir la resistividad del terreno o, llamado de otra manera, elementos químicos que sirven para incrementar la conductividad del terreno.

Un conjunto de pozos a tierra toma el nombre de sistema de puestas a tierra y está conformado por electrodos de cobre, caja de registro, conectores y gel.

La desventaja de este sistema es que al paso del tiempo tiende a desparecer el elemento químico (gel), incrementándose la resistencia inicial del pozo a tierra, siendo necesario efectuar mantenimiento preventivo y correctivo cada cierto tiempo.

https://www.ecured.cu/Telurómetro

# data[].attributes.attachment_link.title
⚡ como funciona el sistema de PUESTA A TIERRA explicado paso a paso

# data[].attributes.headline
RIVERA ABAD BERNARDO fundamentos y medición de sistema de puesta a tierra

# data[].attributes.subject
RIVERA ABAD BERNARDO fundamentos y medición de sistema de puesta a tierra

# data[].attributes.body
¿Que es Telurometro?
¿Caracteristicas del Telurometro es Telurometro?
¿Aplicaciones del Telurometro?
https://drive.google.com/file/d/1r6dt-8cE-HaCXWFphDaok1slhBz3bFJU/view?usp=drive_web&authuser=1

# data[].attributes.attachment_link.title
10 Errores comunes en la medición de Puestas a Tierra

# data[].attributes.body
jeepzon gonza ulloa

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9DkpjUOC8
https://www.youtube.com/watch?v=wDab5jNmhUw

jeepzon gonzaulloa

# data[].attributes.body
Que Es un Teulometro
s un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno
COMO MEDIR UNA PUESTA TIERRA
https://electrotec.pe/blog/UsoDelTelurometroPE

# data[].attributes.headline
Madrid Madrid Daniel Eduardo tarea de puesta a tierra  

# data[].attributes.subject
Madrid Madrid Daniel Eduardo tarea de puesta a tierra  

# data[].attributes.body
1.El telurometro es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
Existen dos parámetros importantes a la hora de diseñar o efectuar el mantenimiento de un sistema de puesta a tierra:
*La resistencia de puesta a tierra (medida en ohmios, Ω)
*La resistividad del terreno (medida en ohmios metro, Ωm).
2.Pasos para la medición de Puesta a Tierra
1Desconectar la toma de tierra del punto de puesta a tierra (regleta, borne etc.)
2.Conectar la toma de tierra al telurómetro.
3.Situar las sondas de tensión y de corriente en línea recta. Partiendo del punto de puesta a tierra, primero se coloca la de tensión y la más alejada la de corriente.
Se colocará la de tensión a 25m del punto de puesta a tierra (seccionamiento) y la de corriente a 15m adicionales (es decir a 40m del punto de puesta a tierra).
4.Se efectuará la medición y se anotará el valor. Una vez obtenido este valor, se acerca la sonda de tensión 1m respecto al punto anterior y se vuelve a medir.
5.Se repite la operación anterior pero esta vez alejándose 1m respecto al punto anterior y se vuelve a medir. Si los dos nuevos valores son idénticos al inicial, o la diferencia es menos de( -3 %) o (+3 %) respectivamente, la medición se dará por correcta, puesto que estaríamos en zona lineal y se anotará en el informe del instalador como valor de resistencia de tierra (también se anotará la distancia de la sonda de tensión, en este caso 25m).
6.Si las variaciones son mayores de las expresadas, alejaremos más ambas sondas. Así colocaremos la de tensión a 50m y la de corriente a 30m adicionales (es decir a 80m del punto de puesta a tierra). Como puede verse las distancias son el doble que las anteriores. Como en el caso anterior se tomará la medición en este punto y las correspondientes al movimiento de alejamiento y acercamiento de la sonda de tensión de 1m. Si por los valores obtenidos vemos que ya estamos en zona lineal daremos la medición por correcta. Si no es así colocaremos los testigos a 75m y 45m (120m) respectivamente y repetiremos el procedimiento.
https://www.ecured.cu/Telur%C3%B3metro = enlace para mas informacion :3
https://www.youtube.com/watch?v=6IFcagDkFB0

# data[].attributes.body
Que es Telurómetro

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Qué es un Telurómetro? - Uso de Medidor de Tierras

# data[].attributes.body
Características del Telurómetro

# data[].attributes.body
DE :JULIO SOSA

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La ley establece que todos los edificios que se construyan y sus viviendas deben tener una instalación de puesta a tierra o toma de tierra (T.T.).

Veremos qué es la puesta a tierra, los aparatos y elementos que se conectan a la puesta a tierra, su objetivo, los componentes de la instalación a tierra, su calculo y dimensionado.

¿Qué es la Puesta a Tierra?

Vamos a dar una definición, mejer dicho una explicación de lo que es fácil de entender por todos y luego daremos la definición técnicamente correcta.

La puesta a tierra es una instalación de cables de protección que van desde cada uno de los enchufes de la instalación, dondese conectarán aparatos eléctricos con partes metálicas como por ejemplo la lavadora, hasta la tierra ( el terreno).

Su misión es que si hay una corriente de fuga, en lugar de quedarse en la parte metálica del aparato conectado al enchufe, esta corriente se derive al terreno por estos cables o instalación llamada "Instalación de Toma de Tierra".

En el terreno habrá clavado o enterrado un"electrodo" o "Pica" en contacto directo siempre con el terreno.

Todos los cables de la instalación de la puesta a tierra estarán unidos mediante la instalación de la puesta a tierra y directamente con esta pica o electrodo.

Pica = Barra Metálica.
Electrodo = Cable desnudo en forma de Malla o Anillo metálico de cable desnudo, es decir sin aislante.

La instalación permitirá el paso a tierra de las corrientes de defecto (fugas) o las de descarga de origen atmosférico peligrosas directamente al terreno por los cables de protección a través de la pica o electrodo.

Al conjunto de toda la instalación es a lo que se le llama " Puesta a Tierra".

Técnicamente la definición y según el REBT (reglamento electrotécnica de baja tensión) la puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.

Ver Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en la Instrucción Técnica ITC-BT 018.

*La unión eléctrica = cables de la instalación de toma de tierra.

* Parte del circuito eléctrico = enchufes y todos los aparatos con partes metálicas de la instalación o edificio.

* Toma de Tierra o Electrodo = pica enterrada en el terreno o cable desnudo enterrado en el terreno en forma de malla.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto (fugas) o las de descarga de origen atmosférico.

En la siguiente imagen podemos ver un esquema de un sistema de conexión a tierra.

En los edificios, se conectarán a la puesta a tierra :

- La instalación de pararrayos.

- La instalación de antena colectiva de TV y FM.

- Los enchufes eléctricos y las masas metálicas comprendidas en los aseos y baños.

- Las instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y en general todas las tuberías metálicas y elementos metálicos importantes.

- Las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.

- Todos los aparatos eléctricos con carcasa metálicas como la lavadora, el lavavajillas o el microondas deben conectarse a la puesta a tierra a través de los enchufes del local o vivienda.

¿Cómo se conecta a tierra un electrodoméstico con carcasa metálica a través de un enchufe?

Cuando conectamos un aparato eléctrico a un enchufe, su clavija de conexión tiene 3 cables incluido un cable de toma de tierra de color verde-amarillo que va conectado con la carcasa del electrodoméstico por medio de un tornillo.

De esta forma, al conectar la clavija con el enchufe se conectará directamente su carcasa metálica con la instalación de toma de tierra del edificio (ver imagen de más abajo).

Tenemos la carcasa metálica del aparato unida directamente con la instalación de puesta a tierra. Esto es muy importante, luego veremos por qué.

En definitiva la puesta a tierra es un sistemas de conexión eléctrica a tierra que desvía las corrientes eléctricas potencialmente peligrosas.

Estas corrientes peligrosas para las personas, de la que nos tiene que proteger la puesta a tierra pueden darse en dos casos, por contactos indirectos o por corrientes estáticas almacenadas.

Los dos casos se consideran contactos indirectos, hay tensión donde no debería de tener, pero expliquemos estos dos casos un poco mejor.

Justificación de la Instalación de la Toma de Tierra

Cuando se trata de un circuito eléctrico normal, la corriente se desplaza (entra) por el conductor de la fase hasta un receptor eléctrico, por ejemplo una lámpara, y regresa por otro cable llamado neutro.

Los mismos amperios que entran salen, no hay pérdidas por fuga de corriente.

Si durante el recorrido, el conductor se encuentra dañado en su aislamiento (por ejemplo un cable pelado) y contacta con la carcasa metálica de un aparato.

Por ejemplo, de un microondas o una lavadora, la corriente del cable puede desviarse por la carcasa o lo que es lo mismo, la carcasa pasa a estar bajo tensión.

Si alguien la toca, ofrece a la corriente el camino más corto y con menos resistencia para desviarse, produciéndose una descarga a través de la personas.

Estos tipos de contactos de cables pelados en mal estado que derivan corriente a partes metálicas, como una carcasa del microondas, se llaman contactos indirectos, pasa corriente por donde no debería de pasar.

Otro caso puede ser que alguna carcasa metálica de algún aparato almacene carga eléctrica estática, por ejemplo por simple rozamiento con el aire.

En este caso también si la toca una persona sufrirá una descarga a través de su cuerpo. Lo que se conoce coloquialmente como un calambrazo.

El conjunto de partes metálicas de un aparato eléctrico que en condiciones normales están aisladas de las partes activas (con corriente o tensión), se llaman "masa".

Los conductores de toma de tierra en el interior de una vivienda o local es un cable (verde-amarillo) que une directamente las partes metálicas de los aparato a la tierra (al terreno).

En caso de fuga de corriente o almacenamiento de carga estática, la corriente saldrá por el cable de toma de tierra directamente al terreno nada más que se produzca esa corriente de fuga o estática.

La Toma de Tierra y el Diferencial

Cuando sucede esto, fuga o corriente estática por carcasa metálica, la corriente que entra por la fase será distinta a la que sale por el neutro ya que parte de la corriente se deriva (se fuga) al terreno por la instalación de la puesta a tierra.

Esta diferencia entre la corriente de entrada y salida lo detectará un aparato llamado "Diferencial".

Aparato que detecta si hay diferencia entre la corriente que entra y sale por el circuito.

Si hay diferencia corta la corriente de todo el circuito.

El Diferencial de Luz nada más que detecte esta desviación de corriente cortará la corriente en toda la instalación.

Ahora cuando tenemos un contacto directo o corriente estática en la carcasa, antes de tocarla una persona se cortará la corriente en la instalación (saltará el diferencial) protegiéndonos de las corrientes potencialmente peligrosa que podrían descargarse a través de nuestro cuerpo por culpa de esa fuga o corriente estática, como ya explicamos.

Antes de volver activar el diferencial debemos averiguar donde está la avería.

¡OJO! según lo explicado la puesta a tierra nunca tendrá ni fusibles ni cualquier otro elemento que pueda cortar en algún momento la corriente de fuga o estática.

Siempre debe unirse los cable de tierra directamente al terreno.

El diferencial está unido al neutro y a la fase para detectar la diferencia de corriente de entrada y salida, pero nunca a los cables de toma de tierra.

Como puedes comprobar el diferencial y la toma de tierra están íntimamente ligados en la protección de las personas en una instalación eléctrica.

La toma de tierra desvía la corriente de fuga y el diferencial lo detecta cortando la corriente para proteger a las personas de estar expuestas a esta corriente de fuga.

Objeto de la Puesta a Tierra

El objeto de la puesta a tierra de las masas de los receptores es garantizar la seguridad de las personas ante contactos indirectos.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

Componente de la Instalación de Puesta a Tierra

Cualquier instalación de puesta a tierra constará de las siguientes partes:

- Electrodo de tierra, Pica o Toma de Tierra: elemento metálico o conjunto de conductores interconectados, empotradas en el suelo (enterrados) y en contacto eléctrico con el mismo (o empotradas en hormigón que esté en contacto con la tierra en una gran superficie) encargados de canalizar las corrientes de fuga que procedan de la instalación o de descargas eléctricas.

A estos conjunto de conductores conectados ( malla o anillo) pueden acompañarle picas o barras metálicas clavadas en el suelo.

- Línea de Enlace con Tierra: Del borne principal de tierra saldrá el conductor de tierra o línea de enlace con tierra (LET), que enlazará con el anillo o los electrodos de puesta a tierra.

- Borne Principal de Puesta a Tierra: En un edificio principalmente de viviendas, el borne principal de tierra es una barra metálica, sujeta a la pared o suelo mediante tornillos o garras, a la que se conectan el resto de conductores de la instalación de puesta a tierra mediante bornes y que va situado en la caja de contadores.

Puede tener bornes de puesta a tierra secundario formando puntos de unión entre los conductores de toma de tierra y la toma de tierra o borne principal de puesta a tierra.

A estos bornes se conectarán las canalizaciones metálicas de agua, gas, depósitos de gasoil, antenas de TV y todas las masas metálicas del edificio.

- Línea principal de tierra y derivaciones: La línea principal de tierra, así como sus derivaciones (líneas secundarias) y los con- ductores de protección (circuitos interiores) cumplen la función de unir las masas con la puesta a tierra del edificio.

- Conductores de Protección: Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos.

En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unirán las masas (enchufes) a la línea de enlace o principal de tierra. Serán de color verde-amarillo.

Son los conductores interiores de los locales y viviendas.

Aquí tienes un esquema más completo:

Secciones Instalación de Toma de Tierra

La sección de los cables de tierra vienen especificadas en las Instrucciones Técnicas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

En el dibujo anterior puedes ver que para la LET la ITC-BT 18 en la tabla 1 y para la LPT la ITC-BT 26 en su pto 3.4.

Para los conductores de protección del interior del local o vivienda la secciones son las de la tabla 2 del punto 3.4 de la ITC-BT 18 .

En edificios de viviendas, la línea principal de tierra irá por la misma canalización que la línea general de alimentación (LGA), y será de Cu sección mínima 16 mm2 si las fases son de sección menor de 35 mm2, y para valores mayores de sección de fase, serán la mitad de dicho valor, según la tabla 3 (tabla 2 de la ITC-BT-18).

En los edificios de nueva construcción, antes de hormigonar, en el fondo de las zanjas de cimentación se instalará un cable de cobre desnudo formando un anillo cerrado que cubra todo el perímetro del edificio.

A este anillo se conectará la estructura metálica del edificio.

Las uniones se harán mediante soldadura aluminotérmica o autógena de forma que se asegure su fiabilidad.

Las tomas de tierra estarán enterradas como mínimo 0,5 m aunque se recomienda que el conductor esté enterrado al menos 0,8 m.

El anillo será de cobre desnudo y de sección mínima de 25 mm2, aunque lo más habitual es que sea de 50 mm2.

Si fuera necesario para reducir la resistencia a tierra del anillo, al anillo se conectarán electrodos formados por picas o placas verticalmente hincados en el terreno.

El electrodo más habitual son las picas de 2 metros de longitud.

El número de picas unidas al anillo conductor dependerá de la resistencia que tenga el anillo.

Se pondrán tantas picas como sea necesario para que la resistencia a tierra sea menor de la establecida por el REBT.

Si son necesarias 2 picas conectadas en paralelo con el fin de conseguir una resistencia de tierra admisible, la separación entre ellas es recomendable que sea igual por lo menos, a la longitud enterrada de las mismas.

Si son necesarias varias picas conectadas en paralelo, la separación ente ellas deberá ser mayor que en el caso anterior.

A continuación veremos su calculo.

Cálculos de la Toma de Tierra

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.

Estos Valores vienen especificados en el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en la Instrucción Técnica ITC-BT 018.

Pero...

¿De qué valor tiene que ser la resistencia de la toma de tierra para que se cumpla lo anteriores voltajes en una instalación o circuito?.

Pues eso depende del valor del diferencial.

Por ejemplo, en las viviendas se utilizan diferenciales de 30mA (miliamperios) de sensibilidad, lo que quiere decir que cuando la corriente de fuga es de 0,03A (30mA) o mayor, el diferencial salta cortando la instalación.

Recuerda la ley de ohm V = I x R; donde si despejamos la R tenemos; R = V/I.

Para una instalación de toma de tierra con un diferencial de 30mA, la tensión máxima que puede tener es 24V, y la corriente máxima que puede circular por ella es 0,03A ya que es la intensidad de fuga que cortará el diferencial.

Entonces el valor de la Resistencia a Tierra para este diferencial será:

Rtierra = 24/0,03 = 800 ohmios.

Ahora tendremos que dimensionar nuestra toma de tierra para que el valor de la resistencia total de la instalación de la toma de tierra sea como máximo de 800 ohmios, en caso contrario no cumpliría los 24V establecidos por el REBT.

Como puedes ver para determinar las resistencias de tierra admisibles sólo hay que aplicar la ley de Ohm:

En la siguiente tabla se indican los valores admisibles calculados en función de las distintas opciones, siendo emplazamientos conductores las instalaciones a la intemperie, los locales mojados o húmedos, tintorerías, etc.

Tabla Resistencias de tierra máximas admisibles en función del emplazamiento y de los diferenciales usados.

El reglamento establece una salvedad para estos valores en las instalaciones de alumbrado exterior:

"la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω (para diferenciales de 300 mA).

No obstante, se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω respectivamente".

Los valores de las resistencias máximas de tierra que establece el reglamento (los de la tabla anterior) son muy elevados, por lo que se suele tomar un valor máximo de 10 ohmios a la hora de calcular y dimensionar una instalación de toma de tierra.

¿Por qué?

Pues porque el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a l os servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, establece una resistencia a tierra máxima de 10Ω.

Por tanto, será éste el valor que tomaremos de referencia.

Ahora que ya tenemos los valores que debe tener nuestra instalación de puesta a tierra, ahora solo nos queda diseñarla y calcular dimensiones de la malla y número de picas para que cumple que su resistencia máxima sea de 10Ω.

Veamos como se hace mediante un ejemplo.

Tenemos un edificio de viviendas con las siguientes características:

- Edificio de viviendas.

- Toma de tierra formada por un conductor de cobre enterrado (anillo de cable) y picas de 2 m. de longitud.

Este tipo de instalación es la más habitual hacer en todos los sitios (Malla + Picas), a no ser que con la malla sea suficiente.

- Terreno: calizas compactadas con una resistividad, ρ = 1500 Ωxm.

- Planta de cimentación según el esquema siguiente:

- La longitud del conductor de cobre enterrado o anillo es de 282 m. (En el esquema de la cimentación, el conductor aparece a líneas discontinuas en rojo)

Queremos calcular el número de picas de 2 m. de longitud necesarias para que la resistencia a tierra sea máximo de 10 ohmios.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que el conjunto de picas y el anillo están siempre en paralelo respecto de tierra, por tanto se cumple que:

R total de la toma tierra = 1 [(1/Rc) + (1/Rp)]

Limitaremos la resistencia a tierra a 10Ω, según se ha explicado en el apartado anterior.

Luego Rt = 10Ω

Para calcular la resistencia de la malla o anillo y de las picas debemos utilizar las siguientes fórmulas:

Como el anillo es un conductor enterrado horizontalmente, su resistencia será según la tercera fórmula:

Ranillo = (2 x 1.500) / 282 = 10,64Ω

¿Es menor de los 10Ω de los que partimos?

Si lo fuera con la malla sería suficiente, pero como no es el caso tenemos que calcular el número de picas de 2m que tenemos que colocar para bajar la resistencia total de la instalación de tierra y que sea menor de 10Ω.

Utilizando la fórmula de las resistencias en paralelo:

1/10 = 1/10,64 + 1/ Rp ------> Rp = 166,67Ω.

Este será el valor de la resistencia del total de picas instaladas.

A partir de ese valor, se puede obtener el número de picas (de 2 m. cada una) despejándolo de la 2ª fórmula de las anteriores (resistencia para pica vertical)

Cuando en lugar de una pica tenemos varias ("n" número de picas) la fórmula de la resistencia de todas las picas es:

Resistencia de las picas = r /n x L

Donde r es la resistividad del terreno en ohmiosxmetro, n el número de picas y L la longitud de las picas.

El Nº de picas se pone en la parte de abajo de la fórmula porque están en paralelo.

Rp = ρ / (Nº Picas x L) = 1500/(Nºpicas x 2m) = 166,67Ω.

Nºpicas = 1500/ (166,67Ω x 2) = 4,49 picas, es decir 5 PICAS.

Resistencia de las picas = r /n x L = 1500 / (5 x 2) = 150Ω

Calculemos finalmente la resistencia total a tierra con la malla y las 5 picas para comprobar que es menor de los 10Ω:

Rtotal toma tierra = 1 / [ ( 1/10,64) + (1/150)] = 9, 95Ω, menor de los 10Ω de los que partimos.

Ahora comprobemos si lo entendiste.

Te planteamos un ejercicio para que lo hagas tu solo:

Ejercicio: Calcula el número de picas necesario para un edificio de viviendas sobre un terreno de arenas arcillosas de resistividad, ρ = 300 Ωxm. La longitud del conductor de cobre enterrado que planteamos es de 55 m.

Solución al ejercicio planteado: 2 picas.

Para acabar diremos que la puesta a tierra y los valores de la resistencia a tierra deben comprobarse por personal técnico cada cierto tiempo, ya que pueden cambiar los valores.

Las normas concretas y específicas de las puestas a tierra deben de leerse en los respectivos Reglamentos Eléctricos de cada País.

Si te ha gustado haz click en Compartir, Gracias:

© Se permite la total o parcial reproducción del contenido, siempre y cuando se reconozca y se enlace a este artículo como la fuente de información utilizada.

# data[].attributes.attachment_link.title
Puesta a Tierra. Qué es, Partes, Instalación. Electricidad Facil.

# data[].attributes.attachment_link.description
La ley establece que todos los edificios que se construyan y sus viviendas deben tener una instalación de puesta a tierra o toma de tierra (T.T.). Veremos qué es la puesta a tierra, los aparatos y elementos que se conectan a la puesta a tierra, su objetivo, los componentes de la instalación a tierra, su calculo y dimensionado.

# data[].attributes.headline
VIERA RUIZ JOEL MATIAS-Fundamentos y medición de sistema de puesta a tierra

# data[].attributes.subject
VIERA RUIZ JOEL MATIAS-Fundamentos y medición de sistema de puesta a tierra

# data[].attributes.body
Finalidad de los sistemas de puesta a tierra:
• Obtener una resistencia eléctrica lo mas baja posible para derivar a tierra fenómenos
eléctricos.
• Mantener los potenciales producidos por las corrientes de falla dentro de los límites de
seguridad de modo que las tensiones de paso o de toque no sean peligrosas para los
humanos.
• Ofrecer en todo momento y por un lapso prolongado baja resistencia eléctrica que permita
el paso de las corrientes derivadas.
• Garantiza la integridad física de aquellos que operan con equipos eléctricos.
• Evitar voltajes peligrosos entre estructuras, equipos y el terreno durante fallas o en

condiciones normales de operación. ¿Cómo se mide un pozo a tierra?

Se mide con un instrumento llamado Telurómetro y sirve para medir la
resistencia en ohmios, existes de varios tipos de 4 picas (o conductores para medición) y de 3
picas, así como también análogos y digitales. En la actualidad son más comunes los del tipo
de 3 picas que se puede usar para tomar medidas en lugares pequeños y del tipo digital que
son más precisos y fácil de transportar.

# data[].attributes.attachment_link.title
Mantenimiento de Puesta a Tierra - ¿Cómo Realizarla?

# data[].attributes.body
Keren almestar zapata
PUESTA A TIERRA
¿Que es un telurometro?
¿Caracteristicas de puesta a tierra?

Resistencia de puesta a tierra
! Resistividad del suelo (Método de Wenner)
! Medición con múltiples frecuencias
(270 Hz, 570 Hz, 870 Hz, 1.170 Hz, 1.470 Hz)
! Control remoto por aplicación Android
! Alta inmunidad a las interferencias
! Medición de las tensiones espurias
! Rango de medición de resistencias:
0 - 20 kΩ
! Resolución: 0,01 Ω
! Auto-rango
! Visor alfanumérico
! Detección automática de interferencias
! Batería recargable
! Impresora incorporada
! Lectura directa de la resistividad
! Distancia entre electrodos hasta 50m
! Memoria interna
! Interface USB
! Protección IP54

https://youtu.be/r64i467BBJQ

# data[].attributes.attachment_link.description
TelurimetroVíctor Manuel Montoya Quintero Cristian David Díaz Grado = 10-1 Hernando CastañedaInstitución Educativa Académico 2012

# data[].attributes.body
CINCIA ARIAS LUIS ALBERTO - ---- mediciones de energías
renovables
- fundamentos de medición de puesta a tierra  https://www.youtube.com/watch?v=4X5lPFSZinU
¡como funciona el sistema puesta a tierra?
https://www.youtube.com/watch?v=CU8RjtyM_L8
¿curso basico de medidas electricas?
https://www.youtube.com/watch?v=k34KVCuDcrI

# data[].attributes.attachment_link.title
Como Utilizar Un Telurometro Digital  UT-522 o Prasek PR-522 Características y Funciones

# data[].attributes.body
Tarea de Puesta a Tierra
¿Que es un telurometro?
El Telurometro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
¿Características del Telurometro?
Un telurimetro es un equipo que miden la resistencia de puesta a tierra y laresistividad por e método de wennerExisten dos parámetros importantes a la hora de diseñar o efectuar elmantenimiento de un sistema de puesta a tierra: La resistencia de puesta a tierra (medida en ohms) La resistividad del terreno.
Aplicaciones del Telurometro:
El telurómetro es un aparato que nos permite realizar la medición de un SPAT para comprobar su correcto funcionamiento siendo así el principal indicador del estado del mismo.
By: Miguel Angel Zaña Domínguez

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Los conceptos de tierra y masa son usados en los campos de la electricidad y electrónica.

Tierra física Editar

El término "tierra física", como su nombre indica, se refiere al potencial de la superficie de la Tierra.

El símbolo de la tierra en el diagrama de un circuito es:

Para hacer la conexión de este potencial de tierra a un circuito eléctrico se usa un electrodo para aterrizar, que puede ser algo tan simple como una barra metálica (usualmente de cobre) introducida profundamente en el suelo, que en ocasiones debe prepararse para conseguir una mejor conducción.

Es un concepto vinculado a la seguridad de las personas, porque estas se hallan a su mismo potencial por estar pisando el suelo. Si cualquier aparato está a ese mismo potencial no habrá diferencia entre el aparato y la persona, por lo que no habrá descarga eléctrica peligrosa.

Por último hay que decir que el potencial de la tierra no siempre se puede considerar cero, especialmente en el caso de caída de rayos. Por ejemplo si cae un rayo, a una distancia de 1 kilómetro del lugar en que se encuentra el sistema de tierra, la diferencia de potencial entre dos puntos separados por 10 metros será de más de 150 V en ese instante.

Tierra analógica Editar

La definición clásica de tierra (en inglés de Estados Unidos ground de donde viene la abreviación GND, earth en inglés de Reino Unido) es un punto que servirá como referencia de tensiones en un circuito (0 voltios). El problema de la anterior definición es que, en la práctica, esta tensión varía de un punto a otro, es decir, debido a la resistencia de los cables y a la corriente que pasa por ellos, habrá una diferencia de tensión entre un punto y otro cualquiera de un mismo cable.

Una definición más útil es que masa es la referencia de un conductor que es usado como retorno común de las corrientes.

El símbolo de la masa en el diagrama de un circuito es el siguiente (también es aceptable sin el rayado):

En la mayoría de las aplicaciones la masa del equipo o sea el chasis, el soporte de los circuitos así como el valor 0 voltios deben, en principio, ir conectados a tierra. Por lo que muchas veces cuando se dice conexión a masa también significa conexión a tierra. En otras pocas ocasiones la masa y la tierra en un circuito no tienen por qué tener la misma tensión. Incluso la forma de onda de la masa respecto a la tierra puede ser variable, como ocurre en un convertidor Buck.

Elementos que forman una puesta a tierra Editar

A los elementos que forman el conjunto de una puesta a tierra los podemos clasificar de la siguiente forma:

Tierra: Necesitamos un terreno que será capaz de disipar las energías que pueda recibir.

Toma de tierra: Esta es la instalación de conexión a tierra, consta de las siguientes partes:

Electrodos o picas (también llamados jabalinas): Partes metálicas enterradas.

Línea de enlace con tierra: Conductor conectado a los electrodos.

Bornes de puesta a tierra: conexión entre la línea de enlace y los distintos conductores de protección.

Conductores de protección: unen los distintos puntos de la instalación con la línea de enlace.

Circulación de corriente hacia el terreno Editar

Cuando una corriente eléctrica DC o AC es inyectada en un sistema de puesta a tierra, la corriente circula por todos los conductores y pasa a la tierra a lo largo de la superficie de ellos. La corriente encuentra una resistencia, la cual depende principalmente de la resistividad del suelo. El flujo de corriente a través de un sistema de resistencias, el sistema de puesta a tierra y todas las estructuras metálicas conectadas a él, toman una tensión eléctrica, referidos a un punto remoto. Esta elevación de potencial produce perfiles de tensión a lo largo del terreno, que a su vez puede producir corrientes saliendo del terreno en objetos que se encuentren referidos a dos potenciales distintos. ​

Toma a tierra Editar

La toma a tierra es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica. Consiste en una pieza metálica, conocida como pica, electrodo o jabalina, enterrada en suelo con poca resistencia y si es posible conectada también a las partes metálicas de la estructura de un edificio. Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable de aislante de color verde y amarillo, que debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de tensión eléctrica, y debe llegar a través de contactos específicos en las bases de enchufe, a cualquier aparato que disponga de partes metálicas accesibles que no estén suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior.

Cualquier contacto directo o por humedades, en el interior del aparato eléctrico, que alcance sus partes metálicas con conexión a la toma a tierra encontrará por ella un camino de poca resistencia, evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el aparato.

La protección total se consigue con el interruptor diferencial, que provoca la apertura de las conexiones eléctricas cuando detecta que hay una derivación hacia la tierra eléctrica en el interior de la instalación eléctrica que controla. Debe evitarse siempre enchufar un aparato dotado de clavija de enchufe con toma de tierra en un enchufe que no disponga de ella.

Métodos estándar de puesta a tierra Editar

El estándar internacional CEI 60364 distingue maneras de poner un sistema a tierra utilizando los códigos de dos letras TN, TT e IT.

La primera letra indica la conexión entre el equipo de suministro de energía y la tierra (generador o transformador):

T - Conexión directa de un punto de tierra (latín: terra)

I - Ningún punto está conectado con tierra (del inglés isolated), o lo está pero atravesando una conexión de alta impedancia.

La segunda letra indica la conexión entre la tierra y el dispositivo eléctrico que se suministra:

N - Conexión directa a neutro en el origen de la instalación, que está conectado a la tierra

En los esquemas TN se añade una S (separado) o una C (conjunto) para definir si el conductor de neutro y el de protección son un solo conductor.

T - El equipo tiene una puesta a tierra propia, no conectada a la del suministro.

Protección contra contactos indirectos Editar

Hay un contacto indirecto si una persona toca una parte conductora de un equipo eléctrico que fue puesta bajo tensión por una falla de aislamiento. Dicha persona completaría el circuito hacia tierra recibiendo un choque eléctrico.

Todos los esquemas, en combinación con otros dispositivos de protección, garantizan la seguridad de las personas frente a los contactos indirectos debidas a fallos de aislamiento. Su principal diferencia radica en la continuidad del suministro eléctrico.

Es el más empleado en la mayoría de instalaciones por poseer unas excelentes características de protección a las personas y un buen costo operacional.

En España el 95% de las instalaciones usan este régimen de neutro incluyendo por ejemplo las instalaciones de alumbrado público.​

En este esquema el neutro del transformador y las masas metálicas de los receptores se conectan directamente, y sin elemento de protección alguno, a tomas de tierra separadas.

En caso de un defecto a masa circula una corriente a través del terreno hasta el punto neutro del transformador, provocando una diferencia de corriente entre los conductores de fase y neutro, que al ser detectado por el interruptor diferencial provoca la desconexión automática de la alimentación.....

Durante el fallo la tensión de defecto queda limitada por la toma de tierra del receptor, a un valor igual a la resistencia de la puesta a tierra (conductor de protección + toma de tierra) por la intensidad de defecto.

En este sistema el empleo de interruptores diferenciales es imprescindible para asegurar tensiones de defecto pequeñas y disminuir así el riesgo en caso de contacto eléctrico de personas o animales y para disminuir la posibilidad de que se produzca un incendio de origen eléctrico.

Es empleado en redes de distribución pública, ya que al contar con dos puestas a tierra distintas, no se transmiten defectos entre distintos receptores.​

Resumen de características Editar

Técnica de operación: desconexión al primer defecto.

Técnica de protección: interconexión y puesta a tierra de las masas metálicas. Desconexión por interruptores diferenciales.

Usos: generales, red de distribución pública.

Es el esquema menos empleado, quedando relegado casi exclusivamente para usos temporales con grupos electrógenos (generadores diésel). Es un sistema con un costo operacional sensiblemente mayor que el esquema TT, ya que requiere revisiones periódicas.

La mayor desventaja de este sistema es la necesidad de calcular las impedancias en todos los puntos de la línea y diseñar las protecciones de forma individual para cada receptor. En el caso de líneas muy largas o de poca sección puede darse el caso de que la corriente de defecto no sea suficiente para disparar las protecciones.

En el esquema TN-C los conductores de protección se conectan directamente al conductor de neutro. En España no se permite usar este esquema si la sección del conductor de neutro es inferior a 16 mm².​

En el esquema TN-S los conductores de protección se conectan a un conductor de protección distribuido junto a la línea, y conectado al conductor de neutro en el transformador.

Es una combinación de los dos anteriores, empleada cuando la sección del conductor de neutro es insuficiente para servir de conductor de protección.

Resumen de características Editar

Técnica de operación: desconexión al primer defecto.

Técnica de protección: interconexión y puesta a tierra de las masas metálicas. Puestas a tierra uniformemente repartidas. Desconexión por protecciones de sobreintensidad.

Usos: instalaciones temporales y de socorro.

Es el preferido en aplicaciones en las que la continuidad del servicio es crítica, como en quirófanos o industrias con procesos sensibles a la interrupción.

En este, el neutro del transformador está aislado de tierra (o conectado a través de una impedancia de un elevado valor) y las masas metálicas conectadas a una toma de tierra exclusiva.

Este es el esquema que ofrece una mayor continuidad de servicio, ya que corta el suministro al segundo defecto, a diferencia de los otros que lo hacen al primero. Ello se debe a que en un primer defecto la corriente se encuentra con una resistencia muy grande para retornar al transformador y se puede considerar un circuito abierto. Un segundo contacto provocará una circulación de corriente y actuarán los dispositivos de protección.

En caso de un primer defecto, un medidor de aislamiento monitoriza constantemente la instalación, provocando una alarma en caso de fallo del aislamiento.

El esquema IT requiere una puesta a tierra totalmente independiente de otras instalaciones, ya que de lo contrario, la corriente podría regresar al transformador y provocar que el primer defecto sea verdaderamente peligroso. Igualmente, las masas metálicas no deben estar conectadas a otras de instalaciones diferentes.

Las instalaciones realizadas conforme a este esquema se denominan instalaciones flotantes o en isla.

En este tipo de esquema se recomienda no distribuir el neutro.​ Se puede añadir una bombilla, para avisar que hay un fallo eléctrico. Normalmente, va colocada, encima de la resistencia de la línea de tierra.

Resumen de características Editar

Técnica de operación: señalización del primer defecto. Desconexión al segundo defecto.

Técnica de protección: interconexión y puesta a tierra de las masas metálicas. Desconexión al segundo defecto por protecciones de sobreintensidad.

Usos: quirófanos y procesos industriales sensibles.

La norma de cableado establece un código de colores para la instalación eléctrica.De esta manera, cada cable tiene un color determinado según su función.

El conductor neutro es azul, el hilo de fase es marrón, gris o negro, y el cable de tierra es siempre verde y amarillo.

Líneas de alta tensión Editar

En las líneas de alta tensión de la red de transporte de energía eléctrica el hilo de tierra se coloca en la parte superior de las torres de apoyo de los conductores y conectado eléctricamente a la estructura de estas, que, a su vez, están dotadas de una toma de tierra como la descrita anteriormente. En este caso el hilo de tierra cubre una doble función: por una parte protege a las personas de una derivación accidental de los conductores de alta tensión, y por otra, al encontrarse más alto que los citados conductores, actúan como pararrayos, protegiendo al conjunto de las descargas atmosféricas, que de esta forma son derivadas a tierra causando el mínimo daño posible a las instalaciones eléctricas.

# data[].attributes.attachment_link.title
Puesta a tierra - Wikipedia, la enciclopedia libre

# data[].attributes.attachment_link.description
Los conceptos de tierra y masa son usados en los campos de la electricidad y electrónica. Tierra física Editar El término "tierra física", como su nombre indica, se refiere al potencial de la superficie de la Tierra.

# data[].attributes.body
QUE ES UN TELUROMETRO
El telurómetro  EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Qué es un Telurómetro? - Uso de Medidor de Tierras

# data[].attributes.body
ERICK ALONSO ABRAMONTE AGURTO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Un sistema de puesta a tierra es un mecanismo de protección eléctrica, que forma parte de las instalaciones eléctricas, y que tiene la función de llevar las corrientes indeseadas o parasitarias a tierra, logrando proteger a las personas o instalaciones de un corto circuito.

Un buen sistema de puesta a tierra debe cumplir con los siguientes parámetros:

Alta disipación de la energía

Orientación adecuada de una falla a tierra

Resistente a la corrosión

Imposible para los delincuentes extraer los componentes (cobre)

Baja impedancia (baja resistencia, baja inductancia, alta capacitación

https://youtu.be/CU8RjtyM_L8

# data[].attributes.body
Rolando joel morales Juárez

# data[].attributes.attachment_link.title
PUESTA A TIERRA 🔥 ¿Qué es y para que sirve el pozo tierra? ✅

# data[].attributes.body
Roberto Veliz Santiago
TAREA DE PUESTA TIERRA .
1- El telurómetro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
2- Los telurómetros o telurímetros son equipos que miden la resistencia de puesta a tierra y la resistividad por el método de Wenner.
3- El telurómetro es un aparato que nos permite realizar la medición de un SPAT para comprobar su correcto funcionamiento siendo así el principal indicador del estado del mismo. Un telurómetro es un equipo profesional para efectuar mediciones en Sistemas de Puesta a Tierra en parámetros de voltaje y resistencia.

# data[].attributes.body
¿Informe de puesta a tierra?

El Informe de Puesta a Tierra Eléctrica tiene como objetivo analizar parámetros relacionados con la protección contra descargas eléctricas, contactos directos e indirectos, desconexión automática del suministro eléctrico, equipotencializaciones, entre otros, según la tensión de alimentación de la red, que puede ser de baja o media tensión voltaje.

# data[].attributes.body
Que es un Telurometro

El telurómetro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.

# data[].attributes.body
diseño de puesto a tierra
 diseño de puesto a tierra
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9DkpjUOC8
https://www.youtube.com/watch?v=wDab5jNmhUw

jeepzon gonzaulloa

Javier Mateo Maza
Javier Mateo Maza
Que Es un Teulometro 
s un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno
COMO MEDIR UNA PUESTA TIERRA
https://electrotec.pe/blog/UsoDelTelurometroPE
Madrid Madrid Daniel Eduardo tarea de puesta a tierra
Madrid Madrid Daniel Eduardo tarea de puesta a tierra  
1.El telurometro es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
Existen dos parámetros importantes a la hora de diseñar o efectuar el mantenimiento de un sistema de puesta a tierra:
*La resistencia de puesta a tierra (medida en ohmios, Ω) 
*La resistividad del terreno (medida en ohmios metro, Ωm).
2.Pasos para la medición de Puesta a Tierra
1Desconectar la toma de tierra del punto de puesta a tierra (regleta, borne etc.)
2.Conectar la toma de tierra al telurómetro.
3.Situar las sondas de tensión y de corriente en línea recta. Partiendo del punto de puesta a tierra, primero se coloca la de tensión y la más alejada la de corriente.
Se colocará la de tensión a 25m del punto de puesta a tierra (seccionamiento) y la de corriente a 15m adicionales (es decir a 40m del punto de puesta a tierra).
4.Se efectuará la medición y se anotará el valor. Una vez obtenido este valor, se acerca la sonda de tensión 1m respecto al punto anterior y se vuelve a medir.
5.Se repite la operación anterior pero esta vez alejándose 1m respecto al punto anterior y se vuelve a medir. Si los dos nuevos valores son idénticos al inicial, o la diferencia es menos de( -3 %) o (+3 %) respectivamente, la medición se dará por correcta, puesto que estaríamos en zona lineal y se anotará en el informe del instalador como valor de resistencia de tierra (también se anotará la distancia de la sonda de tensión, en este caso 25m).
6.Si las variaciones son mayores de las expresadas, alejaremos más ambas sondas. Así colocaremos la de tensión a 50m y la de corriente a 30m adicionales (es decir a 80m del punto de puesta a tierra). Como puede verse las distancias son el doble que las anteriores. Como en el caso anterior se tomará la medición en este punto y las correspondientes al movimiento de alejamiento y acercamiento de la sonda de tensión de 1m. Si por los valores obtenidos vemos que ya estamos en zona lineal daremos la medición por correcta. Si no es así colocaremos los testigos a 75m y 45m (120m) respectivamente y repetiremos el procedimiento.
https://www.ecured.cu/Telurómetro = enlace para mas informacion :3
https://www.youtube.com/watch?v=6IFcagDkFB0

AMAYA HERRERA
AMAYA HERRERA
Que es Telurómetro
AMAYA HERRERA
AMAYA HERRERA
Características del Telurómetro 
TEMA PUESTA A TIERRA
TEMA PUESTA A TIERRA
DE :JULIO SOSA

VIERA RUIZ JOEL MATIAS-Fundamentos y medición de sistema de puesta a tierra
VIERA RUIZ JOEL MATIAS-Fundamentos y medición de sistema de puesta a tierra
Finalidad de los sistemas de puesta a tierra:
• Obtener una resistencia eléctrica lo mas baja posible para derivar a tierra fenómenos
eléctricos.
• Mantener los potenciales producidos por las corrientes de falla dentro de los límites de
seguridad de modo que las tensiones de paso o de toque no sean peligrosas para los
humanos.
• Ofrecer en todo momento y por un lapso prolongado baja resistencia eléctrica que permita
el paso de las corrientes derivadas.
• Garantiza la integridad física de aquellos que operan con equipos eléctricos.
• Evitar voltajes peligrosos entre estructuras, equipos y el terreno durante fallas o en
condiciones normales de operación.
¿Cómo se mide un pozo a tierra?
Se mide con un instrumento llamado Telurómetro y sirve para medir la
resistencia en ohmios, existes de varios tipos de 4 picas (o conductores para medición) y de 3
picas, así como también análogos y digitales. En la actualidad son más comunes los del tipo
de 3 picas que se puede usar para tomar medidas en lugares pequeños y del tipo digital que
son más precisos y fácil de transportar.

Keren almestar zapat
Keren almestar zapata
PUESTA A TIERRA 
¿Que es un telurometro?
¿Caracteristicas de puesta a tierra?
 Resistencia de puesta a tierra
! Resistividad del suelo (Método de Wenner)
! Medición con múltiples frecuencias 
(270 Hz, 570 Hz, 870 Hz, 1.170 Hz, 1.470 Hz)
! Control remoto por aplicación Android
! Alta inmunidad a las interferencias
! Medición de las tensiones espurias
! Rango de medición de resistencias: 
0 - 20 kΩ
! Resolución: 0,01 Ω
! Auto-rango
! Visor alfanumérico
! Detección automática de interferencias
! Batería recargable
! Impresora incorporada
! Lectura directa de la resistividad
! Distancia entre electrodos hasta 50m
! Memoria interna
! Interface USB
! Protección IP54 
https://youtu.be/r64i467BBJQ
tarea
tarea
CINCIA ARIAS LUIS ALBERTO - ---- mediciones de energías 
renovables
- fundamentos de medición de puesta a tierra  https://www.youtube.com/watch?v=4X5lPFSZinU
¡como funciona el sistema puesta a tierra?
https://www.youtube.com/watch?v=CU8RjtyM_L8
¿curso basico de medidas electricas?
https://www.youtube.com/watch?v=k34KVCuDcrI


Tarea de Puesta a Ti
Tarea de Puesta a Tierra 
¿Que es un telurometro?
El Telurometro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
¿Características del Telurometro?
Un telurimetro es un equipo que miden la resistencia de puesta a tierra y laresistividad por e método de wennerExisten dos parámetros importantes a la hora de diseñar o efectuar elmantenimiento de un sistema de puesta a tierra: La resistencia de puesta a tierra (medida en ohms) La resistividad del terreno.
Aplicaciones del Telurometro:
El telurómetro es un aparato que nos permite realizar la medición de un SPAT para comprobar su correcto funcionamiento siendo así el principal indicador del estado del mismo.
By: Miguel 




IDELMO CAMIZAN GARCIA
IDELMO CAMIZAN GARCIA
QUE ES UN TELUROMETRO
El telurómetro  EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.

ERICK ALONSO ABR

ERICK ALONSO ABRAMONTE AGURTO


SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Un sistema de puesta a tierra es un mecanismo de protección eléctrica, que forma parte de las instalaciones eléctricas, y que tiene la función de llevar las corrientes indeseadas o parasitarias a tierra, logrando proteger a las personas o instalaciones de un corto circuito.
Un buen sistema de puesta a tierra debe cumplir con los siguientes parámetros:
Alta disipación de la energía
Orientación adecuada de una falla a tierra
Resistente a la corrosión
Imposible para los delincuentes extraer los componentes (cobre)
Baja impedancia (baja resistencia, baja inductancia, alta capacitación
https://youtu.be/CU8RjtyM_L8
Rolando joel morales
Rolando joel morales Juárez 
Roberto Veliz Santia
Roberto Veliz Santiago 
TAREA DE PUESTA TIERRA .
1- El telurómetro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
2- Los telurómetros o telurímetros son equipos que miden la resistencia de puesta a tierra y la resistividad por el método de Wenner.
3- El telurómetro es un aparato que nos permite realizar la medición de un SPAT para comprobar su correcto funcionamiento siendo así el principal indicador del estado del mismo. Un telurómetro es un equipo profesional para efectuar mediciones en Sistemas de Puesta a Tierra en parámetros de voltaje y resistencia.
Marcelino peralta morales
Marcelino peralta morales 
¿Informe de puesta a tierra?

El Informe de Puesta a Tierra Eléctrica tiene como objetivo analizar parámetros relacionados con la protección contra descargas eléctricas, contactos directos e indirectos, desconexión automática del suministro eléctrico, equipotencializaciones, entre otros, según la tensión de alimentación de la red, que puede ser de baja o media tensión voltaje.


palacios rojas edinxon arturo
palacios rojas edinxon arturo 
Que es un Telurometro 

El telurómetro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
ta a tierra https://www.y
ta a tierra
https://www.youtube.com/watch?

# data[].attributes.body
etro 

El telurómetro EM4058 es un instrumento digital controlado por microprocesador que permite medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad específica del terreno (usando el método de Wenner), así como también puede detectar las tensiones parásitas presentes en el terreno.
ta a tierra https://www.y
ta a tierra
https://www.youtube.com/watch?v=CU8RjtyM_L8
diseño de puesto a tierr

diseño de puesto a tierra
 diseño de puesto a tierra
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9DkpjUOC8
https://www.youtube.com/watch?v=wDab5jNmhUw

jeepzon gonzaulloa

Javier Mateo Maza
Javier Mateo Maza