# data[].attributes.headline
DISEÑO NUEVO DEL SISTEMA DE ALCANATARILLADO SANITARIO EN LA PARROQUIA CALDERÓN

# data[].attributes.subject
DISEÑO NUEVO DEL SISTEMA DE ALCANATARILLADO SANITARIO EN LA PARROQUIA CALDERÓN

# data[].attributes.body
De acuerdo a Juan Carlos (2011), En la hipótesis de flujo uniforme y permanente, para la selección del diámetro se acostumbra utilizar la ecuación de Manning definida anteriormente.

El criterio para definir el borde libre puede estar en función del máximo porcentaje de utilización de la capacidad de transporte de agua en la tubería Q/Qo, la relación entre la profundidad hidráulica al diámetro interno del colector H/D la cual deber ser como máximo de 85%

# data[].attributes.body
Norma Ecuador (2010), El diámetro nominal mínimo para una red de colectores de un alcantarillado sanitario convencional debe ser de 8” (200mm).

# data[].attributes.body
Norma Ecuador (2010), El esfuerzo cortante mínimo recomendado para las condiciones de operación inicial de un alcantarillado sanitario convencional es de 1,5 N/m^2.

Y para sistemas industriales se debe cumplir con un esfuerzo cortante mínimo de 1,5 a 2 N/m^2.

# data[].attributes.body
Cualquiera que sea el material de la tubería, la velocidad máxima no debe sobrepasar el límite de 5,0 m/s para evitar la abrasión de la tubería

# data[].attributes.body
Norma EPM (2009),Con el objetivo de lograr la re suspensión del material que se sedimenta en la tubería, se debe diseñar una tubería con la características de auto limpieza, definida según criterios de velocidad mínima recomendada para alcantarillados convencionales que transportan aguas residuales con predominio de aportes domésticos deben tener velocidades reales superiores a 0,4 m/s.

# data[].attributes.body
La Norma de Nicaragua (2004) nos dice: “Si el área a servir tuviera más de uno de los usos antes señalados, los caudales de aguas residuales se deberán estimar como la suma de las contribuciones parciales por uso, debiéndose efectuar el diseño de los tramos de alcantarillado en base del aporte calculado para cada uso, y no usando el valor promedio por área unitaria.”

Otra definición de caudal de diseño  nos dice Ing. José (s.f.) “Los gastos que se calculan para los proyectos de alcantarillado son: Gasto Medio, Gasto Mínimo, Gasto Máximo Instantáneo y Gasto Máximo Extraordinario. Los gastos, mínimo, máximo instantáneo y máximo extraordinario, se calculan tomando como base el gasto medio.”

# data[].attributes.body
Periodo de diseño

De acuerdo con IBNORCA (2007), El período de diseño es el tiempo durante el cual servirán eficientemente las obras del sistema. Los factores que intervienen en la selección del período de diseño son:

Vida útil de las estructuras y equipos tomando en cuenta la obsolescencia, desgaste y daños.

Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del proyecto

Cambios en el desarrollo social y económico de la población

Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando a su plena capacidad

# data[].attributes.headline
DEFINICION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

# data[].attributes.subject
DEFINICION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

# data[].attributes.body
De acuerdo a la Comisión del Agua (2009) “Se requiere así la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario para conducir las aguas residuales que produce una población, incluyendo el comercio, los servicios y a la industria a su destino final.”

“Sistema utilizado para la conducción, tratamiento y descarga de aguas servidas de una población, este alcantarillado solamente puede ser cerrado para evitar escape de olores desagradables y contaminación” López (2003)