# data[].attributes.body
Pilih jenis dan saiz paip kuprum yang sesuai mengikut manual pemasangan

# data[].attributes.body
Sediakan alat tangan dan pemaipan yang sesuai

# data[].attributes.body
1. Ukur panjang paip yang diperlukan

2. Ukuran perlu diambil dari hujung paip penyejat unit dalam ke injap sedutan dan nyahcas di unit luar

# data[].attributes.body
Buka gelungan paip kuprum

# data[].attributes.body
Ukur dan potong tiub kuprum mengikut saiz yang telah diukur

# data[].attributes.body
Bersihkan bahagian hujung tiub kuprum yang dipotong dengan reamer.

# data[].attributes.body
Masukkan kedua-dua tiub kuprum ke dalam penebat getah (insulation rubber)

# data[].attributes.body
Ukur dan potong kabel kuasa mengikut panjang dari pemasangan unit dalam ke unit luar

# data[].attributes.body
Pasang dan kemaskan kabel elektrik bersama tiub kuprum menggunakan pita penebat.

# data[].attributes.body
Bentukkan tiub kuprum mengikut kedudukan yang bersesuaian antara unit dalam dan unit luar. Bengkokkan tiub kuprum menggunakan alat yang sesuai.

# data[].attributes.body
Buat bentuk flare dihujung tiub kuprum. Pastikan nat kembang dimasukkan ke tiub kuprum terlebih dahulu.

# data[].attributes.body
Pasang tiub kuprum pada hujung tiub penyejat dengan mengetatkan nat kembang

# data[].attributes.headline
Langkah 13 - JApakah langkah ini? Jawab dalam ruangan komen

# data[].attributes.subject
Langkah 13 - JApakah langkah ini? Jawab dalam ruangan komen

# data[].attributes.body
Pasang dan ketatkan sambungan hujung tiub kuprum dengan injap nyahcas dan injap sedutan pada unit luar

# data[].attributes.body
Sambungkan pendawaian kabel elektrik di antara unit dalam dan unit luar

# data[].attributes.body
1. Uji kebocoran pada pemasangan tiub kuprum menggunakan Oxygen Free Dry Nitrogen (OFDN) bertekanan 150psi.

2. Gunakan larutan buih sabun atau leak detector untuk menguji kebocoran pada pemasangan tiub kuprum

# data[].attributes.body
1. Buat pengosongan pada pemasangan tiub kuprum dengan melakukan proses vakum.

2. Proses vakum dilakukan sehingga 20 minit atau jarum penunjuk manifold gauge mencapai bacaan -30cmHg.

3. Pastikan jarum penunjuk kekal pada bacaan -30cmHg. Jika tidak, ketatkan pemasangan tiub kuprum.

# data[].attributes.body
Lepaskan refrigeran ke dalam pemaipan dengan membuka injap nyahcas dan selepas itu injap sedutan dibuka

# data[].attributes.headline
Apakah alat-alat yang digunakan dalam pemaipan?

# data[].attributes.subject
Apakah alat-alat yang digunakan dalam pemaipan?

# data[].attributes.body
Pptongan dilakukan minima dalam 12 pusingan untuk dapatkan poemotongan yang cantik

# data[].attributes.wish_content.attachment_props.question
Apakah saiz kabel pendawaian yang sesuai untuk pemasangan penyama udara 1hp

# data[].attributes.headline
Apakah contoh saiz tiub kuprum jenis lembut

# data[].attributes.subject
Apakah contoh saiz tiub kuprum jenis lembut