# data[].attributes.body
Geymslur leka ...

(Geymslur eru ekki allar af réttri stærð ...)

Frágangur á veggjum í göngum á neðstu hæð í B18 (bil eru á milli gólfs og veggja)

Snýr að Nóatúni
Deiliteikningar eru ekki til ... : Þak yfir geymslum ... steypt plata ... ófrágengið ...
Pumpur á hurðum ...

Byggingarstjóri: Kristján Baldvinsson

# data[].attributes.headline
Sjá ennfremur um þröskulda, hurðapumpur, niðurfall og snjóræðslu fyrir framan byggingu í Öryggisúttekt frá 15. mars 2023

# data[].attributes.subject
Sjá ennfremur um þröskulda, hurðapumpur, niðurfall og snjóræðslu fyrir framan byggingu í Öryggisúttekt frá 15. mars 2023

# data[].attributes.body
Í stigahúsinu er enginn rafmagnstengill. Það er einn tengill á jarðhæð.

Í Öryggisútttekt frá 15. mars segir:

4. Rafmagnstengla vantar í anddyri, stigagang og umferðarganga.

# data[].attributes.headline
Athugasemd LL09 um þakskyggni í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.subject
Athugasemd LL09 um þakskyggni í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.headline
Rafmagnsinnstungur í stigahúsum og göngum

# data[].attributes.subject
Rafmagnsinnstungur í stigahúsum og göngum

# data[].attributes.body
Innstungur vantar

# data[].attributes.headline
Athugasemd LL09 um rafmagnsinnstungur í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.subject
Athugasemd LL09 um rafmagnsinnstungur í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.headline
Athugasemd LL09 um loftræstingu í göngum í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.subject
Athugasemd LL09 um loftræstingu í göngum í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.body
Áríðandi er að fá svör við því með hvaða hætti gengið var frá loftræstingu.

Í Örrygisúttekt frá 15. mars 2023 segir:

1. Loftræsting í stigagangi, umferðargöngum og geymslurými vantar.

# data[].attributes.headline
Athugasemd LL09 um teppalögn í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.subject
Athugasemd LL09 um teppalögn í greinargerð / svari 27. febrúar 2023

# data[].attributes.body
Finna þarf þá bókun sem til er vísað.

# data[].attributes.body
Ekki er gengið frá niðurfalli af þakskyggni yfir inngangi nr. 20, vatn lekur niður vegginn og á ljós og yfir dyrasíma.

# data[].attributes.body
Í nýbyggingum og við endurbyggingu skal gert ráð fyrir tengibúnaði vegna hleðslu rafbíla við hvert bílastæði, sbr. gr. 6.7.1. byggingarreglugerðar

Hefur verið gert ráð fyrir þessu hjá okkur?

# data[].attributes.body
Sjá mynd sem tekin er 18. okt 2023. Sprungur eru víða í geymslugólfum.

Í Öryggisútttekt frá 15. mars segir að ólokið sé að leggja endanlegt gólfefni á geymsluganga.

# data[].attributes.body
Á göngum frá stigahúsi að íbúðum er ekki að sjá neina loftræstingu, rýmið þarf að vera loftræst sbr. gr 10.2.5. í byggingarreglugerð þar sem segir að íbúðir og tengd rými skuli vera loftræst.

# data[].attributes.body
Eins og sjá má á mynd sem tekin er 18. okt er gaflinn ófrágenginn.

# data[].attributes.body
Í skilalýsingu segir: "Á gólfum stiga, á göngum fyrir framan íbúðir, lyftu og inn í lyftu eru flotuð og teppalögð."

Áhugi var á að halda stiga í upprunalegu formi og láta gera við hann - en kostnaður við það reyndist allt of hár. Því gildir skilalýsing.