# data[].attributes.body
1. NESTE DIA TIVEMOS O PRIMEIRO CONTATO COM  MATÉRIA DE PROJETO/INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ONDE FOI DISCUTIDO DURNTE  A AULA, ALGUMAS DAS CONSIDERAÇÕES E REQUIITOS DA NBR 5626/2020 -  INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.

2. FOI ABORDADO TAMBÉM SOBRE A SITUAÇÃO DA CAPITAL PORTO VELHO EM REALÇÃO AO SANEAMENTO QUE É DE 41%  DAS 108.000 RESIDÊNCIAS ABASTECIDAS NA CIDADE, E QUE DENTRE ESTAS, APENAS 11,38 % POSSUEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO ADEQUADO.

3. DANDO CONTINUIDADE NA AULA, UMA BREVE CONSIDERAÇÃO PELOS ALUNOS FOI FEITA SOBRE ALGUNS TÓPICOS DA NORMA EM QUESTÃO, ONDE DEMOS A NOSSA OPNIÃO SOBRE OS ASPECTOS QUE CONSTAVEM EM UMA NOTA DA NORMA QUE FOI DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS EM GRUPOS SEPARADOS PELO DOCENTE, COMO POR EXEMPLO, O QUE A FALHA NA HORA DE EXECUTAR UM PROJETO DE ÁGUA FRIA PODE ACARRETAR SE NÃO FOR SEGUIDO DE ACORDO COM A NBR 5626/2020. (CLAUDECIR COSTA)

# data[].attributes.body
1. TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:

2. PARTES CONSTITUINTES DE UM SISTEMA DE ÁGUA FRIA.

3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO

4. ALIMENTAÇÃO PREDIAL

5. LOCALIZAÇÃO DO ALIMENTADOR PREDIAL (ENTRE O RAMAL PREDIAL E O RESERVATÓRIO).

6. SISTEMA ELEVATÓRIO -  UM SISTEMA QUE UTILIZA DE BOMBAS PARA FAZER COM QUE O SISTEMA EM SÍ TENHA MAIS PRESSÃO PARA BOMBEAR A ÁGUA COM MAIS PRESSÃO PARA O RESERVATÓRIO SUPERIROR DA EDIFICAÇÃO (RECALQUE)

# data[].attributes.body
- TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:

1. - TER CUIDADOS COM O RESERVATÓRIO;

2. - MANTER FECHADO PARA QUE NÃO ENTRE SUJEIRAS E ETC..

3. - SEGUNDO A NORMA 5626 O RESERVATÓRIO DEVE POSSUIR TUBO DE LIMPEZA E QUE SEU DIÂMETRO DEVE SER ACIMA DE 32 mm

4.  - APRENDEMOS SOBRE OS TUBOS COMERCIASI QUE VAI DESDE OS 20 mm - 150 mm

5. - FOI DISCUTIDO SOBRE O EXTRAVASOR ( TUBULAÇÃO CONHECIDA POPULARMENTE COMO "LADRÃO"), ONDE SUA FUNÇÃO, CASO A BOIA DA CAIXA D'ÁGUA PARE DE FUNCIONAR, ELE NÃO DEIXA TRANSBORDAR.

6. - OS TIPOS DE RESERVATÓRIOS FORAM APRESENTADOS, E ALGUNS EXEMPLOS FORAM EXPOSTOS, COMO O MOLDADO IN LOCO, EX, O RESERVATÓRIO DO IFRO.

7. - A ALTURA DO RESERVATÓRIO DEVE SER DISPOSTA PARA QUE NÃO PREJUDIQUE O ABASTECIMENTO, A PRESSÃO PODE SER UM FATOR, POR EXEMPLO,  QUANTO MAIOR A ALTURA DA COLUNA, MAIOR A PRESSÃO NAS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO NOS PONTOS DE LIGAÇÃO.

8. - APRENDEMOS A FAZER O CÁLCULO DO CONSUMO DIÁRIO, QUE É DETERMINADO DE ACORDO COM A NATUREZA DO AMBIENTE.

9. SUA EQUAÇÃO É Cd= P x q, ONDE EXISTEM 4 PARÂMETROS A SEREM CONSIDERADOS, COMO A VAZÃO, PRESSÃO, VELOCIDADE E PERDA DE CARGA.

10. - FOI DISCUTIDO SOBRE OS DOIS TIPOS DE BARRILETES E SUAS CARACTERÍSTICAS, BARRILETE CONCENTRADO E RAMIFICADO, CADA UM COM SUAS VANTAGENS.

11. ONDE FOI EXPOSTO UM ESQUEMA A PARTIR DO BARRILETE, EX - BARRILETE --> COLUNA --> RAMAL --> SUB - RAMAL --> PONTOS DE LIGAÇÃO.

12. SOBRE OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A LIGAÇÃO DO SISTEMA, ANOTAMOS ALGUMAS TUBULAÇÕES:

13. POLIPROPILENO - PEX - REGISTROS DE GAVETA E DE PRESSÃO.

# data[].attributes.body
TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:

1. VAZÕES

1. 1. VAZÕES NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO

- Deve seguir a NBR 5626:2020;
- Quando há o funcionamento simultâneo das peças de utilização, ocorrerá a redução temporária e eventual de vazão em qualquer um dos pontos, mas isso não poderá comprometer o desempenho do sistema.

1.2. VAZÕES DE ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

-  Deve ser estipulada conforme a reposição total do volume destinado ao consumo diário da residência;
-  Em residências unifamiliares, o tempo de reposição deve ser de até 3 horas.

2. VELOCIDADE MÁXIMA DA ÁGUA

-  A limitação da velocidade média da água deve ser 3 m/s, pois limita a magnitude dos picos de sobrepressão;
-  Utiliza-se a equação da continuidade para calcular  a velocidade: Q = A . V.

3. PRESSÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

-  Consideram-se três tipos: pressão estática, pressão dinâmica e pressão de serviço;
-  São medidas em kgf/cm2, mas pode também se trabalhar com m.c.a;
-  A pressão estática não pode ser superior a 400 KPa, ou seja, 40 m.c.a ou 4 kgf/cm2;
-  A diferença entre a altura do reservatório superior e o ponto mais baixo da instalação predial não deve ser superior a 40 metros;
- A pressão de água em regime de escoamento não deve ser inferior a 5 kPa (0,5 m.c.a);
-  A pressão dinâmica mínima em cada ponto é dada por:  PD = PE - ∆h;
-  A pressão dinâmica não pode ser inferior a 10 kPa (1 m.c.a);
-  De acordo com a NBR as sobrepressões em relação à pressão dinâmica prevista em projeto são admitidas desde que não superem 200 kPa (20 m.c.a);

4. DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO

-  Em caso de falta de pressão na rede, utiliza-se pressurizadores;
-  Caso a pressão seja elevada, utiliza-se válvulas reguladoras de pressão.

5. GOLPE DE ARÍETE

-  Fenômeno que acontece nas instalações hidráulicas, quando a água, ao ter velocidade elevada é bruscamente interrompida.

6. PERDAS DE CARGAS NAS CANALIZAÇÕES

- Diferença entre a energia inicial e a energia final de um líquido, quando ele flui em uma canalização d num ponto ao outro;
-  Fatores que determinantes para que ocorra uma grande ou menor perda de carga:  viscosidade da tubulação e turbulência do líquido;
- Podem ser classificadas como: distribuídas ou localizadas;
-  A perda de carga total (∆h) é a soma das perdas de cargas nos trechos retilíneos e das perdas de cargas localizadas.
- Pode ser calculada utilizando as expressões de Fair-Whipple-Hsiao: Ju = 0,0008695*(Q^1,75/D^4,75);
-  Não se deve exceder a velocidade em 3 m/s a fim de limitar a magnitude dos picos de sobrepressão;
-  A perda de carga total será calculada através de:  ∆h = J x Ltotal.

# data[].attributes.body
TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA

1. CÁLCULO DA PRESSÃO DINÂMICA

- Para realizar o cálculo da pressão dinâmica em um sistema, é necessário antes realizar o cálculo das perdas de cargas:  Pd = Pe − Δh;
-  Para se calcular a pressão dinâmica, primeiramente é necessário ob-servar a altura geométrica do reservatório (Pressão Estática);
- A pressão mínima exigida pela norma é: Pd > 1 m.c.a;
-  Caso a pressão for menor que 1 m.c.a recomenda-se: aumentar altura do reservatório, reduzir perdas de carga e pressurizar a rede de distribuição;

2. DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR PREDIAL

-  Caso a distribuição seja direta, o cálculo do alimentador predial é realizado com a canalização da água fria;
-  Caso seja indireta, devemos adotar a vazão que consiga repor totalmente o volume destinado ao consumo diário de água em até 3 horas (residências unifamiliares).

3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA ELEVATÓRIO

-  Para realizar a transferência da água do reservatório inferior até o reservatório superior é utilizado bomba;
- Para o dimensionamento da instalação elevatória  deve-se considerar:  a vazão de projeto e a altura manometrica;
-  O cálculo da vazão da bomba é: Q = 0,20 × Cd;
-  O cálculo do diâmetro da tubulação de recalque é realizado a partir da fórmula de Forchheimmer: Dr = 1,3 * raiz quadrada (D) * raiz quarta (x);
-  A altura manometrica de sucção é a diferença entre:  o nível do centro da bomba e o nível da superfície livre do reservatório;
-  Acrescidas das perdas de carga na tubulação de sucção (entre os níveis acima):  Hman.(suc) = Hest.(suc) + Δh(suc);
-  A altura manometrica de pressão é a diferença entre: os níveis de saída da água do reservatório superior e o nível do centro da bomba;
- Acrescidas das perdas de carga na tubulação de recalque (entre os níveis acima):  Hman.(rec) = Hest.(rec) + Δh(rec);
-  A altura manometrica total é dada por:  Hman.(total) = Hman.(suc) + Hman.(rec);
-  Para se calcular a potência motriz da bomba utiliza-se: P = (1000 * Q * Hm) / (n * 75).

# data[].attributes.body
TÓPICOS DISCUTIDOS EM SALA:

1. DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES

1.1 DIÂMETRO NOMINAL E EXTERNO

- Diâmetro nominal (DN): diâmetro interno do tubo, em milímetros;
- Diâmetro externo (DE):  diâmetro externo médio dos tubos, em milímetros.

1.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

-  As tubulações devem ser dimensionadas para promover o abastecimento de água com vazões e pressões adequadas, sem incorrer em sub ou superdimensionamento, com limite de velocidade média da água de 3 m/s.

1.3. DIMENSIONAMENTO DO SUB-RAMAL

-  Cada peça necessita de uma pressão mínima de serviço para funcionar, bem como, também só pode suportar pressões dinâmicas e estáticas até o limite definido nas tabelas constantes.

1.4. ESTIMATIVA DAS VAZÕES - MÉTODO DO CONSUMO MÁXIMO POSSÍVEL

Realizado através do seguinte roteiro de cálculo:
-  Utilização da tubulação de 20 mm (1/2”) como referência, sendo que todos os demais diâmetros são apresentados como seções equivalentes;
-  Adota-se os diâmetros mínimos dos sub-ramais, utilizando tabela;
-  Realiza a soma das seções equivalentes ao longo dos trechos, obtendo as seções equivalentes de cada trecho, a partir de tabelas;
- Determinam-se os diâmetros dos sub-ramais, utilizando tabelas;
-  Realiza a soma das seções equivalentes ao longo dos trechos, obtendo as seções equivalentes de cada trecho, a partir de tabelas;
- Determinam-se os diâmetros dos sub-ramais, utilizando tabelas.

1.5. ESTIMATIVA DAS VAZÕES - MÉTODO DO CONSUMO MÁXIMO PROVÁVEL

Realizado através do seguinte roteiro:
-  Atribuem-se pesos às várias peças de utilização para definir suas demandas;
-  Somam-se os pesos das diversas peças de utilização;
-  Calcula-se a raiz quadrada da soma dos pesos;
-  Multiplica-se o valor da raiz quadrada da soma dos pesos pelo coeficiente de descarga C, sendo adotado C = 0,30 L/s, para obter a descarga em L/s;
- Obtida a descarga, procede-se da mesma forma anterior para dimensionar a tubulação;
- Pode-se usar o gráfico para obter diretamente a descarga e o diâmetro em função da soma dos pesos.

1.6. DIMENSIONAMENTO DO RAMAL

- Pode ser feito trecho a trecho pelo método dos pesos relativos;
O cálculo do diâmetro dos ramais, possui o seguinte roteiro:
- Colhe os “pesos” na tabela de pesos relativos;
- Faz a soma dos pesos das peças que estão no trecho, consequentemente terá o peso do trecho;
-  Através do ábaco simplificado (somatório de 0 a 100) para pequenas instalações, ou o Normograma de pesos, vazões e diâmetros, para o caso de construções verticais de múltiplos pavimentos.

1.7. DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS

-  Pode ser realizado da mesma forma que é calculado os ramais, trecho a trecho, com o uso da somatório dos pesos;
- Desenha-se esquematicamente a coluna, colocando-se as cotas e os ramais que derivam da mesma;
- Efetua-se a sequência de cálculo dos pesos , vazões e determina-se o diâmetro.

1.8. DIMENSIONAMENTO DO BARRILETE

-  Divide os trechos em função das ramificações;
- Admite-se o cálculo anterior de cada coluna e lançam-se valores dos pesos totais;
- Calcula-se o somatório de pesos para cada trecho do barrilete;
- Entra-se no nomograma de peso, vazões e diâmetros e obtem-se o respectivo diâmetro;
- Os trechos finais do barrilete, junto ao reservatório devem ser considerados na pior hipótese.

1.9. VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DINÂMICA

-  O cálculo da pressão disponível é realizada a partir da altura geométrica do reservatório no projeto arquitetônico:  PJusante = PMontante ± Desnivel − Perda de carga;
- Pontos críticos em residências:  ocorre no ponto mais desfavorável geometricamente, geralmente o chuveiro;
- Pontos críticos em edifícios de múltiplos pavimentos:  encontro entre barrilete e a coluna de distribuição mais distante e o chuveiro do último pavimento.
-  A pressão no chuveiro será obtida pela fórmula: PCH = PF ± Desnível − Perda de carga.