# data[].attributes.body
Wasser wird nicht warm. Auch nicht nach zweimal Neustarten im Abstand von etwa 5 Minuten.
Erst eine kurzfristige Ansteuerung der Primärpumpe über das Menü auf 100% liefert warmes Wasser.

# data[].attributes.body
Wasser wird heiß

# data[].attributes.body
Minuten 5-6

# data[].attributes.body
Wasser wird nicht warm - auch nicht nach 6 Minuten.
Die Zirkulationspumpe geht mit an, obwohl eigentlich der Betrieb nur auf Zeit eingestellt ist.
Teil 1 zeigt die ersten Minuten, Teil zwei nach 5 Minuten.
Erst nach Neustart.

# data[].attributes.body
Wasser warm und wenig Schwankungen

# data[].attributes.body
Warmwasser kommt schnell, wenig Schwankungen
Ohne Video

# data[].attributes.body
Danach Systemneustart, neuer Modus für die Zirkulation "Auf Zeit", ohne "auf Zeit und auf Anforderung".

# data[].attributes.body
Spülwasser bleibt konstant warm
Kein Video, Messung mit dem Thermometer liegt zwischen 43 und 45 °C über einige Minuten, ohne vorherigen Neustart.

# data[].attributes.body
Wasser bleibt lauwarm
Ohne Video

# data[].attributes.body
Wasser wird nach einer Schwankung heiß
Nach dem Neustart reagiert das Modul zunächst kurz auf die Toilettenspülung. Danach kommt die Warmwasseranforderung, die Wassertemperatur schwankt ein einziges Mal unter Körpertemperatur und bleibt dann aber über Körpertemperatur warm zwischen 40°C und 47°C.

# data[].attributes.body
Wasser wird nur lauwarm mit Schwankungen
Die Temperatur bewegt sich auch nach fast 5 Minuten Wartezeit nur zwischen 39°C und 33°C. Zum Duschen zu kalt. Danach Neustart vom System.

# data[].attributes.body
Wasser wird schnell warm, nur leichte Schwankungen.
Ohne Video

# data[].attributes.body
Die Zirkulationspumpe geht aus, das Wasser pendelt zwischen 44°C und 47°C.

# data[].attributes.body
Die Zirkulationspumpe springt an, die Wassertemperatur fällt ganz kurz auf 42°C, pendelt dann wieder zwischen 43 und 47°C.

# data[].attributes.body
Wasser wird warm, schwankt nur zwischen 44 und 47°C, kaum mit der Hand wahrnehmbar.
Wasser läuft minutenlang stabil zwischen 44°C und 47°C, bei zunächst nicht aktiver Zirkulationspumpe. Später schaltet die Zirkulationspumpe dazu, die Wassertemperatur fällt auf 42°C, pendelt dann wieder zwischen 44°C und 47°C, siehe Teil 2. Die Zirkulationspumpe schaltet dann ab, die Wassertemperatur bleibt stabil zwischen 44°C und 47°C, siehe Teil 3.

# data[].attributes.headline
7:30 Warmwasser Küche, gleichzeitig Waschbecken OG

# data[].attributes.subject
7:30 Warmwasser Küche, gleichzeitig Waschbecken OG

# data[].attributes.body
Wasser wird warm mit leichten Schwankungen
Ohne Video

# data[].attributes.body
Wir haben das System neu gestartet, um zu sehen, ob es fehlerfrei in den nächsten Tag startet.

# data[].attributes.body
Zirkulation nur auf Zeit
Zeitfenster 7:00-19:00
T-Soll Warmwasser 45°C
T-Soll Zirkulation 38°C
T-Soll Pufferspeicher zwischen 50°C und 70°C

# data[].attributes.headline
Systemreset und Dokumentation der Einstellungen

# data[].attributes.subject
Systemreset und Dokumentation der Einstellungen

# data[].attributes.body
Vielleicht hilft ein Softwareupdate und RESET des Systems und eine vollständige Neueinstellung auf unsere Bedürfnisse. Immerhin haben bisher - ohne Dokumentation, was verstellt wurde - die Installateure von Fortmann zweimal, davon einmal auf telefonische Anweisung von Malotech etwas auf Installateurebene und Herr Kathmann zweimal etwas auf der Herstellerebene an dem Frischwassermodul verstellt, ohne, dass es langfristig zum Erfolg geführt hat. Und die Zirkulationspumpe ging aus unbekannten Gründen kaputt und wurde getauscht.
Die erste Einstellung von Herrn Kathmann hatte ja zumindest das Problem der Schwankungen behoben und die Primärpumpe hat richtig schnell reagiert- Die Abstürze, dass überhaupt kein warmes Wasser kam, waren danach allerdings noch da. Warum dann auf einmal ohne Einstellungsänderung die Primärpumpe wieder träge war, ist unbekannt. Vielleicht hing das mit der defekten Zirkulationspumpe zusammen, die dann ja getauscht wurde. Oder die Einstellungen werden nicht beibehalten, wenn man den Zirkulationsmodus (auf Zeit, auf Anforderung und Zeit oder aus) ändert.
Deshalb bitte eine Dokumentation, damit man die Parameter nicht immer wieder neu suchen muss, falls das Frischwassermodul seine Einstellungen verliert.

# data[].attributes.body
Die Zirkulation auf 75% immer laufen zu lassen, wie Herr Kathmann bei seinem 2. Besuch eingestellt hat, um den Durchfluss zu erhöhen, hat leider nichts gebracht, außer wahrscheinlich einen höheren Stromverbrauch und stärkere Temperaturschwankungen, weil die Primärpumpe nicht hinterherkommt, wenn die Zirkulationspumpe das abgekühlte Wasser aus der Leitung schickt. Wir denken auch nicht, dass es ein Durchflussproblem war, es gab ja vorher auch schon immer Tage, an denen hatten wir warmes Wasser.

# data[].attributes.body
Die Primärpumpe reagiert oft (nicht immer!) viel zu langsam, was zu starken Temperaturschwankungen führt. Das wurde eigentlich bei dem ersten Besuch von Herrn Kathmann auf Herstellerebene eingestellt, aber diese schnellen Bewegungen der Primärpumpe, die man damals sehen konnte, sind nicht meistens nicht mehr da (manchmal schon!). Und das, obwohl seitdem keine Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen wurden außer ein Herantasten unsererseits an die richtige Wassertemperatur (Tsoll, Einstellbereich zwischen 45 und 55°C) und Zeitfenster/Einstellung bei der Zirkulation. Allerdings war in der Zwischenzeit die Zirkulationspumpe defekt und wurde ausgetauscht.

# data[].attributes.body
Aus unbekannten Gründen stürzt das System regelmäßig ab, und regelt die Primärpumpe nicht hoch genug und das Wasser wird nicht mehr als lauwarm. Das passiert sowohl morgens, egal ob man sich im Zirkulationszeitfenster oder "auf Anforderung" warmes Wasser zieht, als auch Abends nach Ende des Zirkulationszeitraums. Erst nach einem Neustart regelt die Primärpumpe dann langsam höher und das Wasser wird warm. Und selbst ein Neustart hilft nicht immer, dann muss die Primärpumpe kurzzeitig manuell über das Menü auf 100% angesteuert werden, danach läuft es dann wieder.
Und das passiert viel zu häufig. Wäre das ein oder zweimal im Jahr, ok, aber so ist das kein Zustand. Es ist ätzend, wenn man unter der Dusche steht oder in der Badewanne sitzt, weil man glaubte, das Wasser würde warm und dann bleibt es doch kalt.

Es bleibt außerdem weiterhin der Fehler, dass das ganze Frischwassermodul komplett ausgeht, wenn man den Punkt "Zapfunterstützung kalibrieren" durchführt.

# data[].attributes.body
KONSTANT warmes Wasser - ohne Schwankungen um mehr als 10°C. Und zwar unabhängig davon, ob die Zirkulation läuft oder auf Anforderung steht. Die Zirkulation soll schließlich den Komfort erhöhen, dass SCHNELL warmes Wasser kommt. Und nicht dafür da sein, dass ÜBERHAUPT warmes Wasser kommt.

# data[].attributes.body
Duschen abgebrochen. Wasser schwankt zwischen 43 und 23!!°C
Warmwasseranforderung außerhalb der Kernzeit. Die Zirkulation läuft mit kalter Zirkulationsleitung zwischen 75% und 94%. Im Pufferspeicher sind über 60°C.
Nach einer Minute etwa wurde das Wasser gefühlt normal warm (43°C), sodass ich mich unter die Dusche gestellt habe. Um dann gleich darauf mit 23°C kalt geduscht zu werden. Auch nach 4 Minuten kam kein konstant warmes Wasser.

# data[].attributes.body
Wasser wird sofort heiß mit Schwankungen,
zwischen 41 bis 49 °C, dass man die Hände nicht mehr unter das Wasser halten kann.
Zum Duschen nicht ideal, aber immerhin bleibt das Wasser warm.
Die Temperatur aus dem Pufferspeicher steigt.

# data[].attributes.body
Wasser wird nur lauwarm (35°C)
Wasseranforderung liegt außerhalb der Kernzeit. Die Zirkulationspumpe erkennt den Bedarf und läuft an, die Primärpumpe kommt nicht über 6% hinaus.
Das Wasser in der Wanne kommt nicht über 32°C hinaus, auch nicht, wenn man die Wanne MINUTENLANG über die Hälfte voll laufen lässt. Baden ist so nicht möglich.

# data[].attributes.body
Wasser wird nach Neustart heiß,
mit Schwankungen zwischen 43°C und 48°C.
Primärpumpe läuft langsam an und liegt zwischen 10 und 24%.
Die Änderungen der Prozente sind aber viel langsamer, als es mal von dem Servicetechniker nach der ersten Reklamation eingestellt wurde.
Die Temperatur aus dem Pufferspeicher bleibt konstant.

# data[].attributes.body
Wir haben das Modul neu gestartet, was wir normalerweise gleich morgens machen, wenn wir merken, dass kein warmes Wasser kommt.

# data[].attributes.body
Wasser wird nur lauwarm (38°C).
Primärpumpe läuft nach mehreren Minuten Wasser laufen lassen (Farbrollen ausspülen, das Video zeigt die letzte Minute) bei 9%.

# data[].attributes.body
Wasser wird heiß (45°C konstant),
obwohl die Primärpumpe wie bei den anderen Malen auch nur bei 6% läuft und nichts gemacht wurde. Allerdings ist die Wassertemperatur in der Zirkulationsleitung höher. Die Temperatur aus dem Pufferspeicher bleibt konstant.

# data[].attributes.body
Wasser wird nur lauwarm (38°C),
aber nicht heiß.
Zirkulation läuft bei 86%, die Primärpumpe schwankt zwischen 7 und 9%.

# data[].attributes.body
Das Wasser wird nicht heiß (25°C),
trotz Kernzeit, sondern gerade mal lauwarm, auch nach 4 Minuten nicht.
Die Zirkulation läuft wie eingestellt.
Die Primärpumpe läuft nur langsam an und steigt nicht über 5%.

# data[].attributes.body
Zirkulation auf Anforderung und Zeit
Zeitfenster von 7-19:00
T-Soll Warmwasser 45°C
T-Soll Zirkulation 38°C
T-Soll Pufferspeicher zwischen 50°C und 70°C